2-Poort FOUNDATION Fieldbus H1 Module | DeltaV VE4017P0

2026-04-10T11:02:32+08:00

Vendor: Emerson
Type: Fieldbus H1-koppelvlakke
Price: 199.00

Produkbesonderhede

Produk Oorsig

Die Emerson VE4017P0 (Alternatiewe Onderdelennommers: KJ3242X1-BA1, 12P2471X) is ’n hoë-prestasie FOUNDATION Fieldbus H1 Koppelvlakkaart ontwerp vir die DeltaV M-reeks Gedistribueerde Beheerstelsel. Hierdie Reeks 2 module maak die integrasie van slim veldinstrumente direk in die DeltaV-omgewing moontlik. Deur digitale bus-tegnologie te gebruik, verminder die VE4017P0 aansienlik die komplekse veldbedrading terwyl dit gevorderde multivariabele data en diagnostiek van slim transducers en kleppe ontsluit. Dit dien as die brug vir gesinchroniseerde beheer, wat tot 16 toestelle per poort toelaat om oor ’n enkele gedraaide-paar segment te kommunikeer.

Onderdelennommer Uiteensetting

VE4017P0: Volledige M-reeks H1 I/O Koppelvlakkaart en Simplex Terminalblok.

KJ3242X1-BA1: Emerson hardeware vervaardigingskode vir die Reeks 2 Koppelvlakkaart.

12P2471X: Verwysingssamestellingsnommer vir die H1 elektronika module.

Tegniese Spesifikasies

Eienskap | Waarde
Vervaardiger | Emerson Process Management
Modelnommer | VE4017P0
Reeks | DeltaV M-Reeks (Reeks 2)
Protokol | FOUNDATION Fieldbus H1
Toestelkapasiteit | Tot 16 toestelle per poort (32 totaal per kaart)
Redundansie | Ondersteun 1:1 Redundansie met Outo-sin
Oorskakeltijd | Outomaties, naatlose oorskakeling
Kompatibiliteit | M-reeks Beheerders en I/O Draers
Bedryfstemperatuur | 0°C tot +60°C
Versendingsgewig | 2.0 kg
Toestand | 100% Splinternuut en Oorspronklik

Ingenieursvoordele

Massiewe Bedradingsvermindering: Die H1-protokol laat die VE4017P0 toe om tot 16 veldtoestelle op ’n enkele kabel te "multi-drop". Dit verminder die aantal huisloopkabels, kabelbakke en terminalblokke wat in die marshalling-kas benodig word, wat die totale installasiekoste verlaag.

Ononderbroke Redundante Beheer: Hierdie module ondersteun 1:1 redundansie. Die stelsel monitor voortdurend die gesondheid van die aktiewe kaart; by die opsporing van ’n hardewarefout neem die redundante kaart outomaties beheer oor sonder om ’n enkele kommunikasiepakket te verloor of die proseslus te ontwrig.

Volledige Gebruik van Slim Toestelle: Anders as tradisionele analoogkaarte, kry die VE4017P0 toegang tot alle parameters van ’n FOUNDATION Fieldbus-toestel. Dit haal statusinligting, sekondêre veranderlikes en konfigurasiedata in die DeltaV-databasis in, wat gevorderde voorspellende instandhouding moontlik maak.

Gesinchroniseerde Busbeheer: Die kaart voer die Link Active Scheduler (LAS)-funksie uit, wat die uitvoering van funksieblokke oor die bus sinchroniseer. Dit verseker dat die beheerstrategie deterministies bly en die tydsberekening konsekwent is vir hoëspoedlusse.

Oop Toestel Interoperabiliteit: Die koppelvlak bied inheemse ondersteuning vir derdeparty FOUNDATION Fieldbus-toestelle. Dit stel ingenieurs in staat om die beste instrumente vir hul spesifieke toepassing te kies terwyl naatlose integrasie met die DeltaV-gasheer gehandhaaf word.

Vrae

V1: Is die VE4017P0 dieselfde as die KJ3242X1-BA1?

A1: Ja. Die VE4017P0 is die stelselonderdelennommer vir die samestelling (wat die kaart en terminalblok insluit), terwyl KJ3242X1-BA1 die spesifieke hardeware-modelnommer is wat op die kaart gedruk is.

V2: Kan ek hierdie kaart warmwissel as dit faal?

A2: Ja. Die M-reeks argitektuur laat jou toe om die H1-koppelvlakkaart te verwyder en te vervang terwyl die stelsel aan is. As jy ’n redundante paar gebruik, bly die proses heeltemal ongestoord tydens die wissel.

V3: Sluit hierdie kaart die terminalblok in?

A3: Die VE4017P0-onderdelennommer sluit spesifiek beide die Reeks 2 Koppelvlakkaart en ’n Simplex Terminalblok in. As jy ’n redundante terminalblok benodig, kontak ons asseblief vir die spesifieke redundansiekit-onderdelennommer.

V4: Hoeveel veldtoestelle kan ek realisties aan een poort koppel?

A4: Al ondersteun die kaart tot 16 toestelle per poort, hang die praktiese limiet af van die totale stroomtrek van die instrumente en die lengte van die kabel. Die meeste ingenieurs koppel 8 tot 12 toestelle om voldoende krag- en seinmarges te verseker.