8-IFoxboro I/A Reeks FBM232 P0926GU Veldtoestel Integrator (kopie)

2026-04-13T13:43:30+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Industriële Kommunikasie
Price: 190.00

Produk Oorsig

Die Foxboro FBM232 (Onderdeelnommer: P0926GU) funksioneer as ’n hoë-prestasie Veldtoestel Stelselintegreerder (FDSI) vir Foxboro I/A Reeks en Evo™ verspreide beheerstelsels. Hierdie module dien as ’n robuuste kommunikasiehek, wat die gaping oorbrug tussen die DCS en Ethernet-gebaseerde veldtoestelle soos PLC’s, kragmonitors en slim instrumente. Deur verskeie industriële protokolle in ’n enkele beheermilieu te konsolideer, vereenvoudig die FBM232 stelselargitektuur en bied ’n verenigde operateurkoppelvlak. Ons voorsien hierdie module as 100% Nuwe en Oorspronklike, wat verseker dat jou netwerk-infrastruktuur baat vind by fabriekgesertifiseerde betroubaarheid en hoëspoed data-deurset.

Tegniese Spesifikasies

Kenmerk | Spesifikasie Besonderhede
Vervaardiger | Foxboro (Schneider Electric)
Model / Onderdeelnommer | FBM232 / P0926GU
Kommunikasieporte | 4 Onafhanklike 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
Toestelkapasiteit | Ondersteun tot 64 veldtoestelle
Protokolondersteuning | TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP, EtherNet/IP
Dataverbindings | Tot 2000 DCI (Verspreide Beheer Koppelvlak) punte
Isolasie | 600 V AC poort-tot-aarde galvaniese isolasie
Kragverbruik | 7 W (Maksimum)
Bedryfstemperatuur | –20°C tot +70°C
Omgewingsgradering | ISA Klas G3 (Strydige Industriële Omgewings)
Sertifiserings | UL Klas I Div 2, ATEX Sone 2

Ingenieursvoordele

Multi-Protokol Veelzijdigheid: Die FBM232 gebruik aflaaibare protokoldrywers uit ’n omvattende biblioteek. Dit stel die module in staat om inheemse kommunikasie met Modbus TCP, EtherNet/IP en verskeie derdeparty-toestelle te voer, wat die behoefte aan eksterne protokolomsetters uitskakel.

Uitstekende Poortisolasie: Elke poort het 600 V AC galvaniese isolasie. Hierdie beskerming beskerm die interne DCS Fieldbus teen grondlusse en elektriese transiente wat dikwels industriële Ethernet-netwerke pla.

Hoëdigtheid Integrasie: ’n Enkele P0926GU module bestuur tot 64 veldtoestelle en 2000 DCI verbindings. Hierdie hoë kapasiteit verminder die aantal modules wat benodig word vir grootskaalse outomatisering, wat die koste per punt effektief verlaag en waardevolle kastruimte bespaar.

Weerbaar in Ekstreme Toestande: Ontwerp vir die strengste sektore, dra die FBM232 ’n ISA Klas G3 gradering. Die module weerstaan korrosiewe atmosfere, insluitend hoë konsentrasies chemiese dampe en humiditeit wat in olie- & gas- en chemiese verwerkingsfasiliteite voorkom.

Ondersteuning vir Redundante Argitektuur: Vir missie-kritieke toepassings ondersteun die FBM232 redundante konfigurasies. Gekoppelde modules verseker hoë beskikbaarheid; as die primêre integreerder faal, handhaaf die redundante eenheid die datakoppelvlak om deurlopende prosesmonitering te verseker.

Vrae

Hoeveel Ethernet-toestelle kan ’n enkele FBM232 P0926GU hanteer?

’n Enkele FBM232 module verbind tot 64 onafhanklike veldtoestelle. Dit maak dit ’n ideale oplossing om groot groepe slim instrumente of kragbestuurstelsels in ’n gesentraliseerde DCS te integreer.

Ondersteun hierdie module beide koper- en vesel-Ethernet?

Die FBM232 P0926GU het standaard RJ-45 koperkonnektore. As jou installasie veseloptiese verbindings oor lang afstande benodig, kan jy standaard eksterne media-omsetters gebruik om van die FBM232-porte na veselbekabeling oor te skakel.

Wat is die minimum opdateringsiklus vir data wat deur die FBM232 kom?

Die module ondersteun ’n minimum opdateringsiklus van ongeveer 500 ms. Hierdie spoed verseker dat prosesveranderlikes van Ethernet-gekoppelde PLC’s of instrumente in reële tyd by die beheerslogika uitkom vir effektiewe monitering en beheer.

Is hierdie eenheid versoenbaar met die nuwer EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™)?

Ja. Die FBM232 P0926GU behou volle versoenbaarheid met beide die ouer Foxboro I/A Reeks 200 stelsels en moderne Evo™-argitekture, wat naatlose stelselopgraderings en uitbreiding moontlik maak.