Termokoppel-koppelvlakmodule Nuut | Foxboro RH926EQ FBM202

2026-04-13T14:00:49+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Foxboro I/A Reeks
Price: 190.00

Produk Oorsig

Die Foxboro FBM202 (Onderdeelnommer: P0962EQ) dien as ’n hoëpresisie 8-kanaal analoog insetkoppelvlak vir die Foxboro I/A-reeks en Evo™ verspreide beheerstelsels. Hierdie module is gespesialiseerd in die verkryging van laevlak millivolt (mV) seine en standaard termokoppel-insette (Tipes J, K, T, E, N, S, R, B). Dit verskaf kritieke temperatuurdata aan die DCS vir oondbeheer, ketelmonitering en turbine-uitlaatontleding. Ons voorsien hierdie eenheid as 100% Splinternuut en Oorspronklik, wat verseker dat u fasiliteit fabriek-gekalibreerde akkuraatheid en die hoogste vlak van seinstabiliteit ontvang.

Tegniese Spesifikasies

Kenmerk | Spesifikasie Besonderhede
Vervaardiger | Foxboro (Schneider Electric)
Model / Onderdeelnommer | FBM202 / P0962EQ (Vervang P0926EQ / RH926EQ)
Insetkanale | 8 Geïsoleerde Termokoppel/mV Kanale
CJC Kanaal | 1 Geïsoleerde RTD-kanaal vir Verwysingsaansluitingkompensasie
Insetreeks | –10.5 mV tot +69.5 mV
A/D Omskakeling | 16-bit Sigma-Delta per kanaal
Akkuraatheid | ±0.1% van lesing
Isolasiespanning | 1500 V DC (Kanaal-tot-kanaal en aarde)
Kragvoorsiening | 24 V DC (+5% / –10%)
Omgewingsgradering | ISA Klas G3 (Strydige Industriële Omgewings)
Bedryfstemp | –20°C tot +70°C

Ingenieursvoordele

Presiese Koue Aansluitingkompensasie: Die FBM202 sluit ’n toegewyde, geïsoleerde RTD-kanaal in wat spesifiek vir Verwysingsaansluitingkompensasie (CJC) is. Hierdie geïntegreerde hardeware kompenseer vir omgewings-temperatuurskommelinge by die terminaalpunt en verskaf uiters akkurate absolute temperatuurlesings sonder die behoefte aan eksterne kompensasie-toestelle.

Gevorderde Branduitdetectie: Die module monitor termokoppel-integriteit in reële tyd. As ’n sensor-draad breek of faal, aktiveer die FBM202 onmiddellik ’n branduitdetectie sein (opskale aanduiding), wat die beheerstelsel toelaat om na ’n faal-veilige modus oor te skakel en proses-oortemperering te voorkom.

Uitstekende 1500V Isolasie: Elke kanaal het volle galvaniese isolasie wat gegradeer is tot 1500 V DC. Hierdie robuuste beskerming elimineer aardlusfoute en voorkom dat hoëspanningstransiente van veldsensoren na die beheerverwerkers versprei, wat noodsaaklik is in kragstasies en smeltkroegomgewings.

Hoëresolusie Sein-omskakeling: Deur gebruik te maak van 16-bit Sigma-Delta ADC’s, lewer die module uitsonderlike resolusie vir klein spanningsveranderings. Dit filter industriële geraas en elektromagnetiese interferensie (EMI) deur konfigureerbare integrasietye, wat stabiele data verseker in elektries “lawaaiige” gebiede naby groot motors of skakelaars.

Stewige ISA Klas G3 Bedekking: Om korrosiewe industriële gasse soos Waterstofsulfied en Chloor te weerstaan, dra die FBM202 ’n ISA Klas G3 gradering. Hierdie beskermende konforme bedekking verseker dat die module funksioneel bly in nie-klimaatbeheerde kaste of offshore platforms.

Vrae

Watter onderdeelnommers vervang die P0962EQ?

Die P0962EQ is die huidige hoëprestasie-weergawe wat ouer variante vervang, insluitend die P0926EQ en RH926EQ. Dit behou volle agterwaartse versoenbaarheid met bestaande I/A-reeks 200 basisplate.

Hoe hanteer die module sensorfout?

Die FBM202 het ingeboude branduitdetectie. Wanneer dit ’n oop kring in die termokoppel-draadwerk opspoor, dryf dit outomaties die sein op, wat die operateur en die DCS-logika van ’n sensorfout in kennis stel.

Ondersteun die module verskillende termokoppel-tipes gelyktydig?

Ja. U kan elkeen van die 8 kanale onafhanklik konfigureer vir verskillende termokoppel-tipes (bv. Tipe K op kanaal 1 en Tipe J op kanaal 2) of standaard millivolt-insette deur die stelselprogrammatuur.

Is dit ’n nuwe oorspronklike eenheid of ’n "gebruikte" GPP-eenheid?

Alhoewel sommige markte "Gebruikte GPP" (Algemene Doelproses) voorraad verhandel, bied ons hierdie eenheid uitdruklik as 100% Splinternuut en Oorspronklik aan. Dit word in oorspronklike fabriekverpakking versend en voldoen aan alle huidige Schneider-Foxboro industriële sertifiserings en veiligheidsstandaarde.