VE4002S1T1B2 DeltaV | 24VDC Geïsoleerde DO-kaart M-Reeks

2026-04-10T10:46:32+08:00

Vendor: Emerson
Type: Diskrete Uitsetmodules
Price: 199.00

Produkbesonderhede

Produk Oorsig

Die Emerson DeltaV VE4002S1T1B2 funksioneer as ’n hoëdigtheid Diskrete Uitsetmodule binne die DeltaV M-reeks I/O-substelsel. Hierdie module bied 8 onafhanklike, geïsoleerde 24 VDC-uitsetkanale wat ontwerp is om eksterne veldtoestelle soos solenoïedkleppe, motorstarters, relais en aanwysers aan te dryf. As ’n kritieke komponent van die DeltaV Verspreide Beheerstelsel (DCS), verseker die VE4002S1T1B2 presiese opdraguitvoering en elektriese skeiding tussen veldbedrading en die logika-agterplaat. Die warmvervangbare ontwerp maak naatlose instandhouding en stelseluitbreiding moontlik sonder om aanlegbedrywighede te onderbreek.

Tegniese Spesifikasies

Eienskap | Waarde
Vervaardiger | Emerson (DeltaV-stelsel)
Modelnommer | VE4002S1T1B2
Moduletipe | Diskrete Uitset (DO)
Aantal Kanale | 8 Geïsoleerde Kanale
Uitsetgradering | 24 VDC
Isolasie | Kanaal-tot-kanaal en Kanaal-tot-stelsel
Afmetings | 107 mm × 41 mm × 105 mm
Gewig | 0.20 kg
Kragverbruik | Afgeleid via DeltaV I/O Agterplaat
Bedryfstemperatuur | 0°C tot +60°C
Toestand | 100% Splinternuut en Oorspronklik

Ingenieursvoordele

Uitstekende Elektriese Beskerming: Elke van die 8 kanale het volle galvaniese isolasie. Dit voorkom aardlusse en beskerm die DeltaV-beheerder teen hoëspanningstote of veldbedradingsfoute, wat stelsel-uptime in elektries rumoerige omgewings handhaaf.

Intelligente Roterende Sleuteling: Die module bevat ’n unieke meganiese sleutelingstelsel. Dit voorkom dat instandhoudingspersoneel per ongeluk die verkeerde moduletipe in ’n terminaalblok plaas, wat die risiko van verkeerde spanningsvlakke wat veldtoerusting beskadig, uitskakel.

Modulêre Warmvervangbaarheid: Die M-reeks-argitektuur ondersteun "Plug-en-Speel" installasie. Jy kan die VE4002S1T1B2 verwyder of vervang terwyl die stelsel steeds aangeskakel is, wat die Gemiddelde Hersteltyd (MTTR) tydens kritieke proseslopies aansienlik verminder.

Reële Tyd Kanaaldiagnostiek: Geïntegreerde LED-aanwysers op die module se voorkant bied onmiddellike visuele status vir elke kanaal. Operateurs kan aktiewe uitsette of fouttoestande dadelik identifiseer sonder om deur ingewikkelde sagteware-subkieslys te navigeer.

Hoëdigtheid Voetspoor: Die kompakte 41 mm breedte optimaliseer relspasie in marshalling-kaste. Hierdie digtheid maak meer I/O-punte per lineêre duim moontlik, wat die algehele behoefte aan groot, duur beheerkaste verminder.

Vrae

V1: Is die Emerson VE4002S1T1B2 ’n nuwe of opgeknapte eenheid?

A1: Ons verskaf hierdie module as 100% Splinternuut en Oorspronklik Emerson-toerusting. Elke eenheid kom in sy oorspronklike fabriekverpakking en sluit ’n volle 12-maande waarborg in.

V2: Wat is die voordeel van kanaal-tot-kanaal isolasie?

A2: Kanaal-tot-kanaal isolasie verseker dat ’n elektriese fout of kortsluiting op een veldtoestel (bv. ’n solenoïedklep) nie die ander 7 kanale op die module beïnvloed nie. Hierdie beperking voorkom wydverspreide seinverlies en vereenvoudig foutopsporing.

V3: Vereis hierdie module ’n eksterne kragtoevoer vir die 24 VDC-uitsette?

A3: Ja. Terwyl die modulologika krag trek vanaf die DeltaV-agterplaat, kom die veldkant 24 VDC-krag gewoonlik van ’n eksterne grootmaatkragtoevoer wat aan die DeltaV-terminaalblok gekoppel is.

V4: Kan ek ’n ouer VE4001 of vroeëre VE4002-variant met hierdie model vervang?

A4: Die VE4002S1T1B2 is deel van die gevestigde M-reeks Tradisionele I/O-lyn. Dit behou agterwaartse versoenbaarheid met standaard M-reeks terminaalblokke. Ons beveel aan om jou DeltaV-sagtewareweergawe te verifieer om te verseker dat die nuutste hardeware-definisielêers aktief is.