Koop KJ3002X1-BA1 | Oorspronklike Emerson DeltaV HART AI-module

2026-04-10T11:11:00+08:00

Vendor: Emerson
Type: Analoog Invoermodules
Price: 199.00

Produkbesonderhede

Produk Oorsig

Die Emerson DeltaV KJ3002X1-BA1 is ’n hoë-prestasie 8-Kanaal 4-20mA HART Analoog Invoerkaart ontwerp vir die DeltaV M-reeks Gedistribueerde Beheerstelsel (DCS). Hierdie module koppel direk aan 2-draad veldsenders, en omskep analoog prosesveranderlikes in digitale data vir die beheerder terwyl dit terselfdertyd HART digitale diagnostiek onttrek. Deur HART-vermoëns op die I/O-vlak te integreer, stel die KJ3002X1-BA1 gevorderde batebestuur en toestelkonfigurasie moontlik sonder die behoefte aan addisionele handgedraagde kommunikeerders of eksterne multiplexer. Dit dien as ’n kritieke skakel vir presisie-monitering in chemiese, olie- en gas-, en kragopwekkingsfasiliteite.

Tegniese Spesifikasies

Eienskap | Waarde
Vervaardiger | Emerson Process Management
Modelnommer | KJ3002X1-BA1
Reeks | DeltaV M-Reeks
Invoerkanaal | 8 geïsoleerde kanale
Seintipe | 4-20 mA Gelykstroom met HART digitale kommunikasie
Sender Tipe | 2-draad veldtoestelle
Buskrag | 12 VDC (Logika-kant)
A/D Resolusie | 16-bit
Nauwkeurigheid | ±0.1% van volle skaal
Bedryfstemperatuur | 0°C tot +60°C
Gewig | 1.43 lbs (0.65 kg)
Toestand | 100% Splinternuut en Oorspronklik

Ingenieursvoordele

Digitale Transformasie via HART: Die KJ3002X1-BA1 ontsluit die "verborge" data in jou veldinstrumente. Dit lees voortdurend HART-veranderlikes soos sekondêre PV’s, toestelstatus en kalibrasie-waarskuwings, en voer hierdie data direk in die DeltaV AMS Toestelbestuurder vir voorspellende instandhouding.

Vereenvoudigde 2-Draad Bedrading: Spesifiek ontwerp vir 2-draad senders, verminder hierdie kaart die kompleksiteit van veldlusse. Dit verskaf die nodige krag aan die lus terwyl dit die stroomsein meet, wat kasmontering vereenvoudig en installasiekoste verlaag.

Hoë-akkuraat Seinverkryging: Deur gebruik te maak van 16-bit analoog-na-digitaal omskakeling, verseker die module uiterste akkuraatheid vir kritieke beheerlusse. Hierdie resolusie laat operateurs toe om fyn prosesfluktuasies op te spoor wat standaard analoogkaarte dalk mis.

M-Reeks Warm-Wisselbare Ontwerp: Die kaart integreer in die standaard M-reeks draer en ondersteun lewendige verwydering en invoeging. Instandhoudingspersoneel kan ’n module vervang sonder om die draer af te skakel, wat geen impak op aangrensende I/O-kanale het nie.

Inheemse DeltaV Integrasie: Die stelsel herken die KJ3002X1-BA1 onmiddellik by invoeging. Dit vereis geen ingewikkelde drywerinstallasies nie, aangesien die DeltaV sagteware die HART-deurvoer en seinkaartlegging inheemse hanteer.

Vrae

V1: Is die KJ3002X1-BA1 gestaak?

A1: Alhoewel die vervaardiger hierdie model amptelik as gestaak gemerk het, voorsien ons 100% Splinternuwe en Oorspronklike fabrieksvoorraad. Hierdie eenhede is nog nooit gebruik nie en kom in oorspronklike verpakking om onmiddellike versoenbaarheid met jou bestaande DeltaV M-reeks rakke te verseker.

V2: Ondersteun hierdie kaart 4-draad senders?

A2: Die KJ3002X1-BA1 is geoptimaliseer vir 2-draad senders waar die module luskrag verskaf. Vir 4-draad (eksterne kragtoevoer) toestelle mag jy ’n ander terminaalblokkonfigurasie of ’n spesifieke 4-draad analoog invoermodule nodig hê.

V3: Kan ek HART-diagnostiek deur hierdie kaart toegang kry?

A3: Absoluut. Hierdie kaart ondersteun volle HART-deurvoer. Wanneer dit gekoppel word aan DeltaV AMS sagteware, kan jy jou veldinstrumente kalibreer, konfigureer en foutopsporing doen direk vanaf die ingenieursstasie.

V4: Watter kragtoevoer benodig die kaart?

A4: Die interne logika werk op 12 VDC verskaf deur die DeltaV LocalBus. Die veldkant-lusse benodig egter gewoonlik 24 VDC wat deur die massa terminaalblok verskaf word om die 4-20mA instrumente van krag te voorsien.