Kanaal Geïsoleerde Spanningmoniter RH914TD Foxboro FBM207（副本）

2026-04-13T13:54:45+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Geïsoleerde Kanaal-koppelvlakke
Price: 190.00

Produk Oorsig

Die Foxboro FBM207 (Onderdeelnommer: P0914TD) funksioneer as ’n hoëdigtheid, 16-kanaal diskrete inset- en spanningsmoniteringskoppelvlak vir die Foxboro I/A Reeks Verspreide Beheerstelsel (DCS). Hierdie module vang kritieke digitale veldseine van skakelaars, relais en ander kontak-sensortoestelle op om regstreekse statusopdaterings aan die beheerverwerker te verskaf. Dit hanteer ’n wye verskeidenheid industriële spanningsvlakke, insluitend hoëspanning AC/DC-toepassings, terwyl dit totale seinintegriteit handhaaf. Ons voorsien hierdie module as 100% Nuwe en Oorspronklike, wat verseker dat jou interlocksisteme en alarmmoniteringslusse streng fabrieksprestasiestandaarde nakom.

Tegniese Spesifikasies

Kenmerk | Spesifikasie Besonderhede
Vervaardiger | Foxboro (Schneider Electric)
Model / Onderdeelnommer | FBM207 / P0914TD
Aantal Kanale | 16 Afsonderlik Geïsoleerde Insette
Insettipe | Spanningsmonitering / Droë Kontak Sensasie
Spanningskompatibiliteit | 15–60 V DC, 120 V AC / 125 V DC, 240 V AC
Isolasiewaardering | 1500 V AC (Kanaal-tot-kanaal galvaniese isolasie)
Reaksietyd | <10 ms
Frekwensie-reaksie | Tot 250 Hz (Hoëspoed pulsopsporing)
Kragverbruik | 8–10 W (Tipies)
Bedryfstemperatuur | –20°C tot +70°C
Omgewingsklassifikasie | ISA Klas G3 (Strydige Omgewing)

Ingenieursvoordele

Hoëspanning Kanaalisolasie: Die P0914TD bied robuuste galvaniese isolasie (tot 1500 V AC) vir elke individuele kanaal. Dit beskerm die interne DCS Fieldbus teen veldkant-elektriese oplaaiings en elimineer kruis-kanaal steuring, selfs wanneer hoëspanning 240 V AC-kringe gemonitor word.

Presiese Pulsopsporing: Met ’n frekwensie-reaksie van tot 250 Hz vang die FBM207 vinnige diskrete gebeure op sonder om pulse te mis. Hierdie vermoë maak dit die voorkeurkeuse vir volgorde-van-gebeure (SOE) opname en hoëspoed interlock-logika.

Konfigureerbare Digitale Filtrering: Die module sluit gebruikersgedefinieerde insetfiltrering in (1–255 ms). Dit stel ingenieurs in staat om kontakgeklikker en elektriese geraas in omgewings met swaar skakelaars te onderdruk, wat verseker dat slegs geldige toestandveranderings stelsel-logika aktiveer.

Redundante Fieldbus-sekuriteit: Die P0914TD kommunikeer deur dubbele redundante Fieldbus-roetes. As een kommunikasieroete skade of steuring ondervind, gebruik die module outomaties die sekondêre roete om deurlopende datavloei na die beheerverwerker te handhaaf.

Stewige Industriële Verharding: Elke eenheid dra ’n ISA Klas G3-klassifikasie. Die module weerstaan korrosiewe atmosfere, hoë humiditeit en luggedraagde besoedeling wat algemeen is in olie- en gasraffinaderye en chemiese verwerkingsaanlegte.

Vrae

Ondersteun die FBM207 P0914TD droë kontak insette?

Ja. Die P0914TD hanteer beide spanningsmonitering en droë kontak sensasie. Wanneer dit saam met die toepaslike terminaalmontering gebruik word, verskaf die module die nodige natmaakstroom om meganiese skakelaar- en relaisposisies te monitor.

Kan ek hierdie module vir Volgorde van Gebeure (SOE) toepassings gebruik?

Beslis. Die module se vinnige reaksietyd (<10 ms) en hoë frekwensie-reaksie (250 Hz) maak presiese tydstempeling van diskrete gebeure moontlik, wat noodsaaklik is vir oorsaakanalise in veiligheid-kritieke stelsels.

Is die FBM207 P0914TD warm-wisselbaar?

Ja, afhangend van jou basisplaatkonfigurasie. Die FBM207 ondersteun warm-wisseling, wat onderhoudspanne toelaat om die module te vervang sonder om veldbedrading te verwyder of die hele basisplaat af te skakel, wat prosesstilstand minimaliseer.

Wat is die verskil tussen hierdie en nie-geïsoleerde modules?

Nie-geïsoleerde modules deel dikwels ’n gemeenskaplike aarde, wat kan lei tot stelselwye foute as ’n aardfout voorkom. Die P0914TD beskik oor kanaal-tot-kanaal isolasie, wat verseker dat ’n fout op een inset plaaslik bly en nie die ander 15 kanale of die DCS-rugplaat beïnvloed nie.