8-kanaal Geïsoleerde Invoermodule | Foxboro RH927AH FBM214（副本）

2026-04-13T11:09:42+08:00

Vendor: Foxboro
Type: HART Invoermodules
Price: 190.00

Produk Oorsig

Die Foxboro FBM214 (Onderdeelnommer: RH927AH) dien as ’n hoëpresisie 8-kanaal analoog insetkoppelvlak vir Foxboro I/A Reeks en Evo™ verspreide beheerstelsels. Dit integreer standaard 4–20 mA prosesveranderlike verkryging met gevorderde HART® digitale kommunikasie. Hierdie module stel operateurs in staat om sekondêre veranderlikes en voorspellende diagnostiese data van intelligente veldinstrumente te onttrek sonder om die primêre beheersignaal te ontwrig. Ons voorsien hierdie eenheid as 100% Nuwe en Oorspronklike, wat hoë-beskikbaarheidsprestasie verseker vir kritieke batebestuur en industriële monitering.

Tegniese Spesifikasies

Kenmerk | Spesifikasie Besonderhede
Vervaardiger | Foxboro (Schneider Electric)
Model / Onderdeelnommer | FBM214 / RH927AH
Aantal Kanale | 8 Afsonderlik Geïsoleerde Kanale
Insetsein | 4–20 mA Gelykstroom + HART Digitale (FSK)
A/D Omskakeling | 15-bit Sigma-Delta ADC
Nauwkeurigheid | ±0.03% tot ±0.05% van Volle Skala
Insetweerstand | 250 Ω (Tipies)
Isolasie | Volledige Galvaniese Kanaal-tot-Kanaal Isolasie
Kragverbruik | 2.5 W tot 8.5 W (Ladingafhanklik)
Opdateringsnelheid | 100 ms per kanaal
Omgewingsgradering | ISA Klas G3 (Strydige Omgewing)

Ingenieursvoordele

Individuele Kanaalisolasie: Die FBM214 RH927AH beskik oor volle galvaniese isolasie vir elk van sy 8 kanale. Hierdie argitektuur verwyder grondlusinterferensie en voorkom dat ’n enkele veldfout oor die module versprei, wat totale seinintegriteit vir die oorblywende insette handhaaf.

HART Gasheerfunksionaliteit: Hierdie module funksioneer as ’n HART-gasheer, wat tweerigtingkommunikasie met intelligente senders moontlik maak. Dit haal toestelspesifieke parameters soos sensor-kalibrasie en gesondheidstatus op, wat voorspellende onderhoudstrategieë ondersteun en onbeplande stilstand verminder.

Presisie Seinverwerking: Deur gebruik te maak van hoëresolusie 15-bit Sigma-delta ADC’s, lewer die module ’n akkuraatheid van tot ±0.03%. Hierdie vlak van presisie is noodsaaklik vir bewaringsoordrag, chemiese dosering en ander hoëakkuraatheidsprosesvereistes.

Redundansie & Hoë Beskikbaarheid: Die RH927AH ondersteun redundante modulekonfigurasies. As die primêre module faal, neem die redundante maat onmiddellik oor via die eie Foxboro Fieldbus, wat verseker dat die beheersiklus aktief bly en die proses aanlyn bly.

Stewig Gebou vir Strydige Sektore: Elke eenheid voldoen aan ISA Klas G3-standaarde vir omgewingsverharding. Die module weerstaan korrosie van luggedraagde kontaminante en vog, wat dit ideaal maak vir offshore platforms, afvalwaterfasiliteite en chemiese raffinaderye.

Vrae

Ondersteun die FBM214 RH927AH HART sekondêre veranderlikes?

Ja. Die module haal sekondêre, tersiêre en kwaternaire veranderlikes van HART-aktiewe toestelle op en verwerk dit. Dit karteer hierdie digitale data na DCS-beskikbare parameters vir gevorderde monitering en beheerslogika.

Hoe hanteer die module ’n kragonderbreking aan die veldkant?

Die FBM214 bied konfigureerbare foutveilige opsies. Jy kan elke kanaal programmeer om die "laaste waarde te hou" of oor te skakel na ’n voorafbepaalde terugvalwaarde (bv. 3.8 mA of 21 mA) om die stelsel van ’n veldinstrumentfout in kennis te stel.

Is hierdie module versoenbaar met beide I/A Reeks en Evo™ platforms?

Absoluut. Die FBM214 RH927AH integreer naatloos met beide die ouer Foxboro I/A Reeks hardeware en die moderne EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) argitektuur.

Kan ek toestelkonfigurasie deur hierdie module uitvoer?

Ja. Deur die HART-gasheerfunksie fasiliteer die FBM214 afstandtoestelkonfigurasie en kalibrasie met geïntegreerde batebestuursagteware, wat die behoefte aan tegnici om handtoestelle in die veld te gebruik, uitskakel.