GE Fanuc IC200MDL744 Diskrete 24VDC Module 32-Punt (kopie)

2026-04-14T16:43:31+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Diskrete Uitsetmodules
Price: 400.00

Produk Oorsig

Die GE Fanuc IC200MDL744 lewer hoë-digtheid diskrete beheer vir die VersaMax I/O-platform. Hierdie module beskik oor 32 uitsetpunte wat gekonfigureer is vir negatiewe logika (sinking) werking. Dit ondersteun ’n veelsydige spanningsreeks, wat naatlose integrasie met 5VDC TTL, 12VDC, of 24VDC veldtoestelle moontlik maak. Ontwerp vir ruimte-sensitiewe toepassings, bied die IC200MDL744 fyn beheer oor solenoïede, aanwysers en klein motorstarters in hoëspoed industriële omgewings.

Tegniese Spesifikasies

Kenmerk | Spesifikasie
Aantal Punte | 32 Uitsette (2 groepe van 16)
Uitsettipe | Diskreet, Negatiewe Logika (Sink)
Spanning (5VDC-modus) | 4.75 tot 5.25 Volt DC
Spanning (12/24VDC-modus) | 10.2 tot 30 Volt DC
Uitsetstroom | 0.5 Ampère per punt (maksimum)
Groep-tot-Groep Isolasie | 250 VAC deurlopend; 1500 VAC vir 1 minuut
Backplane Verbruik | 140 mA @ 5V
Diagnostiek | LED-aanwysers per punt; OK en Veldkrag (FLD PWR) LEDs
Besker ming | Vereis eksterne sekering (geen interne sekering)

Ingenieursvoordele

Tri-Spanning Kompatibiliteit: Die module werk oor 5V, 12V en 24VDC kragbane. Hierdie buigsaamheid stel ingenieurs in staat om op ’n enkele moduletipe te standaardiseer terwyl hulle koppel met uiteenlopende toerusting, van TTL-vlak elektronika tot standaard 24VDC industriële aktuators.

Hoë-Digtheid Voetspoor: Deur 32 uitsetkanale in ’n enkele VersaMax-module te pak, verminder hierdie eenheid aansienlik die vereiste DIN-rail lengte en kasgrootte. Dit maak massiewe I/O-uitbreiding moontlik sonder om die fisiese hardeware oorhoofse koste te verhoog.

Robuuste Elektriese Isolasie: Met 1500V AC isolasie tussen groepe beskerm die IC200MDL744 die sensitiewe PLC-backplane en logika teen veldkant elektriese oplaaiings en geraas. Dit voorkom stelselwye foute wat veroorsaak word deur plaaslike veldbedradingfoute.

Onmiddellike Visuele Diagnostiek: ’n Toegewyde LED vir elke uitsetpunt vergemaklik vinnige onderhoud. Tegnici kan logika-toestande met ’n oogopslag verifieer, terwyl die "FLD PWR" LED die teenwoordigheid van eksterne krag bevestig, wat foutopsporingstyd tydens inbedryfstelling drasties verminder.

Doeltreffende Kragbestuur: Die module trek ’n maksimum van 140mA vanaf die backplane, wat verseker dat selfs ten volle bevolkte rakke binne die kragbegroting van die standaard VersaMax-kragvoorsienings-eenhede bly.

Vrae

Wat is die verskil tussen "Negatiewe Logika" en "Positiewe Logika"?

Die IC200MDL744 gebruik negatiewe logika (sinking), wat beteken die module voltooi die pad na die negatiewe baan (grond) vir die gekoppelde las. Jou veldtoestelle moet aan die positiewe spanningsbron gekoppel wees om korrek met hierdie module te werk.

Kom hierdie module as splinternuut of gebruik?

Ons voorsien hierdie IC200MDL744 as 100% Splinternuut en Oorspronklik fabrieksverseëlde voorraad. Al is hierdie model deur die vervaardiger gestaak, bly ons voorraad nuut en sluit ’n volle 12-maande industriële waarborg in.

Watter voorsorgmaatreëls moet ek tref rakende uitsetbeskerming?

Aangesien die module geen interne sekeringe bevat nie, moet jy eksterne sekeringe installeer om die stroombane teen kortsluitings of oorstroomtoestande in die veldbedrading te beskerm.

Kan ek verskillende spannings vir die twee aparte groepe gebruik?

Ja. Omdat die module groep-tot-groep isolasie het, kan jy Groep A met 5VDC en Groep B met 24VDC voed, mits die veld-gemeenskaplike verbindings korrek geskei is.