Yokogawa PW482-10 S2 Styl Kragtoevoer 24V DC

2026-04-17T17:57:26+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: Industriële Spanningreguleerder
Price: 240.00

Produk Oorsig

Die Yokogawa PW482-10 (PW482 10) dien as die primêre energie-reguleringsentrum vir CENTUM VP en CS 3000 Verspreide Beheerstelsels (DCS). Hierdie 100% splinternuwe, oorspronklike kragvoorsieningsmodule omskakel wye-spanning AC inset in stabiele, gefiltreerde DC spannings wat benodig word deur CPU verwerkers, kommunikasie-koppelvlakke en I/O modules. Ontwerp vir die eise van 24/7 industriële bedrywighede, handhaaf die PW482-10 logika-integriteit deur lynruis te onderdruk en sensitiewe downstream elektronika teen kragstote te beskerm. Sy hoë-doeltreffendheid ontwerp verseker konsekwente kragaflewering aan missie-kritieke Veldbeheer-eenhede (FCU), wat dit ’n hoeksteen maak van fabriek-wye outomatiseringsbetroubaarheid.

Deelnommer Ontleding

Yokogawa PW482 reeks modules gebruik spesifieke kodering om beskermingsvlakke en termiese verdraagsaamhede te definieer:

Agtervoegsel/Opsie | Tegniese Beskrywing
PW482 | Basiese Kragvoorsieningsmodule Reeks
-1 | Sluit ISA Standaard G3 opsie in / Uitgebreide Temperatuur (-20°C tot 70°C)
0 | Basistipe (Geen ontploffingsbeskerming)
-S2 | Styl S2 hardeware hersiening
-10 | Spesifieke spanning/standaard konfigurasie kode

Tegniese Spesifikasies

Die PW482-10 kombineer wêreldwye spanningskompatibiliteit met swaarpligtige industriële afskerming.

Spesifikasie | Tegniese Detail
Insetspanning | AC 100–240 V (Universeel), 50/60 Hz
Uitsetspanning | Gereelde DC 5 V / DC 24 V (Stelsel-afhanklik)
Uitsetkrag | 100 W – 150 W (Tipies)
Korrosiebeskerming | ISA Standaard G3 Konformeerlaag (Standaard op -11/51)
Bedryfstemperatuur | 0°C tot 55°C (Standaard) / -20°C tot 70°C (G3 Weergawe)
Beskermeringe | Oorspanning, Oorlading, Kortsluitingsbeskerming
Afmetings | 199.5 × 149 × 32.8 mm
Netto Gewig | 0.7 kg
Montering | Standaard DCS Chassis / Rak

Ingenieursvoordele

Die Yokogawa PW482-10 los kritieke kragverspreidingsuitdagings op in komplekse outomatiseringsomgewings:

ISA G3 Korrosiewe Omgewing Afskerming: Die module bevat ’n gespesialiseerde konformeerlaag wat aan ISA Standaard G3 vereistes voldoen. Dit voorkom hardeware-falings in fabrieke met hoë konsentrasies van swael, chloor of ander korrosiewe gasse, wat gewoonlik standaard koperstroombane degradeer.

Wêreldwye Netwerk Aanpasbaarheid: Die wye-spanning 100–240 V AC insetvermoë maak wêreldwye implementering moontlik sonder die behoefte aan eksterne aftraptransformers. Die interne regulator hanteer frekwensie-skommelinge (50/60 Hz) om ’n perfek gelykmatige DC-uitsetspoor te lewer.

Foutverdraagsame Redundansie Ondersteuning: Meeste CENTUM VP agterplate laat dubbele PW482 installasies toe. In ’n redundante opstelling deel die modules die las; as een eenheid faal, neem die ander onmiddellik die volle elektriese las oor, wat ’n stelsel-wye herlaai of prosesonderbreking voorkom.

Proaktiewe Beskermingslogika: Interne hardeware monitor vir oorspanning en kortsluitingskondisies. As ’n veldkant-kortsluiting voorkom, isoleer die PW482-10 die fout om die multi-duisend dollar CPU en I/O modules te beskerm, en offer homself indien nodig op om stelsel-wye data-integriteit te bewaar.

Gereelde Vrae

Kan ek ’n PW482-10 Styl S1 vervang met ’n Styl S2?

Ja. Styl S2 verteenwoordig ’n hardeware-hersiening wat interne doeltreffendheid en termiese bestuur verbeter terwyl dit volle agterwaartse versoenbaarheid met Styl S1 agterplate en koppelvlakke behou.

Het die module eksterne verkoelingswaaiers nodig?

Die PW482-10 vertrou op natuurlike konveksie en die lugvloei-ontwerp van die Yokogawa-kas. Maak seker dat die rakventilasie onbelemmerd bly om te voorkom dat die termiese beskermingskring ’n afsluiting veroorsaak.

Is die rugsteunbattery ingesluit by die kragvoorsiening?

Nee. Die PW482-10 voorsien die DC kragbane. Data-retensie tydens ’n totale kragverlies (RAM-rugsteun) word hanteer deur die battery op die CPU-module (soos die CP451 of CP461), nie die kragvoorsienings-eenheid nie.

Wat is die betekenis van die G3 opsie vir hierdie module?

Die G3 opsie brei die bedryfstemperatuurbereik uit en voeg ’n beskermende laag teen "slegte" atmosferiese toestande by. As jou beheerkamer naby ’n chemiese reaktor of afvalwaterfasiliteit geleë is, is die G3 weergawe verpligtend om voortydige oksidasie van die module se interne komponente te voorkom.