CP471-50 Yokogawa CENTUM VP Verwerkermodule SVE

2026-04-17T17:30:21+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: Foutverdraagsame Beheer
Price: 240.00

Produk Oorsig

Die Yokogawa CP471-50 (CP471 50) dien as die primêre verwerkingsenjin vir die CENTUM VP Veldbeheerstasies (FCS). Hierdie 100% splinternuwe, oorspronklike module voer komplekse industriële beheerslogika uit, bestuur real-time kommunikasie oor die Vnet/IP-netwerk, en verwerk kritieke velddata. Ontwerp as ’n hoëprestasie-opgradering en direkte vervanging vir die ouer CP461-reeks, ondersteun die CP471-50 gevorderde Veldbeheereenhede insluitend die AFV30, AFV40, A2FV50, en A2FV70. Dit verskaf die rekenaarkrag wat nodig is vir moderne, hoëdigtheid I/O-omgewings terwyl dit die streng deterministiese tydsberekening handhaaf wat vereis word vir grootskaalse prosesoutomatisering.

Deelnommer Ontleding

Yokogawa CP471-modules gebruik spesifieke agtervoegselkodes om omgewingsbeskerming en veiligheidsvlakke te definieer:

Agtervoegselkode | Funksionele Beskrywing
CP471 | Basiese Verwerkermodule-model
-5 | Standaard tipe (Geen ontploffingsbeskerming)
-0 | Basiese tipe konfigurasie
/G3 | ISA Standaard G3 Konformeerlaag (Opsioneel)
/ERFI | Verbeterde RFI (Radiofrekwensie-onderbreking) Weerstand (Opsioneel)

Tegniese Spesifikasies

Die CP471-50 integreer hoëspoed-logika-uitvoering met robuuste fisiese hardewarebeskerming.

Spesifikasie | Tegniese besonderhede
Vervaardiger | Yokogawa Electric Corporation (Japan)
Moduletipe | Verwerkermodule (CPU)
Verenigbaarheid | AFV30, AFV40, A2FV50, A2FV70
Sagwarevereiste | CENTUM VP R6.05 of later
Hardewarevereiste | EC401 Bus-koppelaar (Styl S3 of later)
Redundansie | Ondersteun dubbel-oorvloedige konfigurasie
Afmetings | 199.5 mm × 149 mm × 32.8 mm
Netto Gewig | 0.7 kg
Bedryfsvoorwaarde | Standaard industriële omgewing (Nie-ontploffingsbeskermd)

Ingenieursvoordele

Die Yokogawa CP471-50 spreek die ontwikkelende behoeftes van prosesaanlegte aan deur uitmuntende betroubaarheid en lewensiklusbestuur te bied:

Onderhoud sonder stilstand: Die module ondersteun aanlyn vervanging. In ’n dubbel-oorvloedige konfigurasie kan jy ’n foutiewe CP471-50 ruil terwyl die sustermodule aktiewe beheer van die proses behou, wat die behoefte aan duur aanlegstilstande tydens onderhoud uitskakel.

Naadlose Migrasiepad: Yokogawa het die CP471-50 ontwerp as 'n direkte funksionele vervanging vir die ouer CP461-10 en CP461-50 modules. Dit stel aanlegbestuurders in staat om hul verwerkingskrag op te gradeer en die stelsel se lewensduur te verleng sonder om die bestaande kasinfrastruktuur te herontwerp.

Gevorderde Foutverdraagsaamheid: Deur twee CP471-50-modules in 'n duplex-opstelling te installeer, bereik die stelsel volle hardeware-redunansie. Die verwerkers sinkroniseer data in reële tyd, wat 'n onmiddellike oorskakelingsmeganisme bied wat die proses beskerm teen 'n enkele foutpunt.

Industriële Graad Verharding: Die module beskik oor uitstekende EMI/RFI-weerstand. Hierdie afskerming verseker dat elektriese geraas van hoëkapasiteitpompe, drywers of radio-toerusting nie die sensitiewe beheerslogika-uitvoering steur nie, en handhaaf sein suiwerheid in harde industriële sones.

Vrae en Antwoorde

Kan ek die CP471-50 gebruik om 'n CP461-10-module te vervang?

Ja. Die CP471-50 dien as 'n direkte vervanging vir die CP461-reeks. Maak egter seker dat jou stelsel CENTUM VP-sagtewareweergawe R6.05 of later gebruik om die nuwer hardeware-argitektuur te ondersteun.

Vereis hierdie module 'n spesifieke buskoppelaar?

Ja. Om volle funksionaliteit en kommunikasie-stabiliteit te verseker, vereis die CP471-50 die EC401 ESB Bus Coupler-module met 'n stylkode van S3 of later.

Hoe hanteer die module korrosiewe omgewings?

Alhoewel die standaard CP471-50 robuust is, bied Yokogawa 'n opsionele ISA Standard G3 konformeerlaag (/G3) aan. Hierdie laag beskerm die interne stroombane teen korrosiewe gasse soos waterstofsulfied en chloor, wat algemeen is in papiermeule en chemiese plante.

Wat is die maksimum aantal I/O-modules wat een CP471-50 kan bestuur?

In 'n standaardkonfigurasie bestuur die verwerker tot 8 I/O-modules direk, alhoewel die totale stelselkapasiteit afhang van die spesifieke Field Control Unit-chassis en uitbreidingsbuskonfigurasie wat gebruik word.