3BSE022460R1 ABB TU846 Dubbele Kommunikasie-koppelvlak MTU (kopie)

2026-04-16T14:21:59+08:00

Vendor: ABB
Type: ABB S800 I/O
Price: 676.00

Produk Oorsig

Die ABB TU846 (3BSE022460R1) funksioneer as ’n hoë-beskikbaarheid Module Termineringseenheid (MTU) wat ontwerp is om redundante kommunikasie-koppelvlakke binne die S800 I/O-ekosisteem te huisves. Hierdie spesifieke MTU fasiliteer ’n 1+1 konfigurasie vir CI840 of CI840A PROFIBUS veldbus kommunikasie-koppelvlakke, wat verseker dat die I/O-stelsel deurlopende werking handhaaf selfs al faal een kommunikasie-module. Dit oorbrug die gaping tussen veldvlak S800 I/O modules en die AC 800M-beheerder deur stabiele kragverspreiding en redundante seinpaaie te verskaf. Ons voorsien hierdie eenheid as 100% splinternuut en oorspronklik in fabriekseëlverpakking, wat voldoen aan die streng standaarde van missie-kritieke prosesbedrywe.

Tegniese Spesifikasies

Kenmerk | Besonderhede
Modelnommer | TU846
Produk-ID | 3BSE022460R1
Vervaardiger | ABB Groep
Soort | Redundante Module Termineringseenheid
Redundansie Ondersteuning | 1+1 CI840 of CI840A Modules
Kragingang | 24 V DC (Reeks: 19.2 – 30 V DC)
PROFIBUS-koppelvlak | DSUB9-konnektor
Diens-koppelvlak | RJ45-konnektor
Gerasate Isolasie | 50 V
Montering | DIN-rail (Horisontaal of Vertikaal)
Bedryfstemperatuur | Tot 55°C (Horisontaal) / 40°C (Vertikaal)
Netto Gewig | 0.55 kg
Land van Oorsprong | Swede

Ingenieursvoordele

Die TU846 3BSE022460R1 verskaf die meganiese en elektriese grondslag vir nul-afsnytyd industriële netwerke:

Foutverdraagsame Argitektuur: Die dubbel-slot ontwerp huisves twee CI840/CI840A modules in ’n 1+1 redundante konfigurasie. As die primêre module ’n fout ondervind, skakel die stelsel naatloos oor na die staan-eenheid sonder om die PROFIBUS-sein of prosesbeheer te onderbreek.

Geïntegreerde Kommunikasie-poorte: Die eenheid beskik oor ’n toegewyde DSUB9-konnektor vir PROFIBUS-verbinding en RJ45 dienspoorte. Dit elimineer die behoefte aan eksterne T-koppelinge of rommelige bedrading, aangesien die bus-terminering en seinverdeling binne die MTU-basis plaasvind.

Veelsydige Oriëntasie: Die TU846 ondersteun beide horisontale en vertikale DIN-rail montering. Hierdie buigsaamheid stel ingenieurs in staat om lugvloei en kasruimte te optimaliseer, veral in hoëdigtheid verspreide beheerrakke.

Betroubare Kragverspreiding: Die MTU bestuur 24V DC inset en versprei dit oor beide kommunikasie-koppelvlakke. Die robuuste 50V isolasiegradering beskerm die I/O-bus teen gemeenskaplike modus spanningspieke en elektriese geraas.

Warm-Wissel Vermoë: Omdat die veldbedrading en PROFIBUS-kabels direk aan die TU846-basisplaat gekoppel is, kan onderhoudspanne kommunikasie-modules vervang terwyl die stelsel aan is. Dit verminder die Gemiddelde Hersteltyd (MTTR) en voorkom prosesonderbrekings.

Vrae

Word die TU846 met die CI840 modules ingesluit gelewer?

Nee. Die TU846 is slegs ’n passiewe termineringseenheid. Dit verskaf die slots en bedradingsterminale vir die CI840 of CI840A modules, wat apart gekoop moet word.

Wat is die maksimum bedryfstemperatuur vir die TU846?

Die eenheid ondersteun tot 55°C (131°F) wanneer dit horisontaal gemonteer word. As jou kasuitleg vertikale montering vereis, is die bedryfsgrens 40°C (104°F) om behoorlike hitteafvoer te verseker.

Is die 3BSE022460R1 ’n nuwe of opgeknapte eenheid?

Ons voorsien slegs 100% splinternuwe, oorspronklike ABB-hardware. Elke TU846 kom in sy oorspronklike fabriekverpakking met ’n volle 12-maande vervaardigerwaarborg.

Kan ek hierdie MTU vir nie-redundante toepassings gebruik?

Alhoewel die TU846 spesifiek ontwerp is vir redundansie, kan dit met ’n enkele CI840 module werk. Vir nie-redundante stelsels is die kompakte enkel-slot MTU’s egter gewoonlik meer ruimte-effektief.