120VAC Uitsetmodule IC200MDL331 GE Fanuc VersaMax

2026-04-14T16:18:48+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Diskrete Uitsetmodules
Price: 400.00

Produk Oorsig

Die GE Fanuc IC200MDL331 dien as ’n hoëkapasiteit diskrete uitsetkoppelvlak vir die VersaMax I/O en PLC-familie. Dit bied agt onafhanklike, individueel geïsoleerde kanale wat ontwerp is om AC-laste tot 120VAC te skakel. Deur totale elektriese skeiding tussen kanale te verskaf, laat hierdie module ingenieurs toe om toerusting te beheer wat deur verskillende AC-fases of afsonderlike kragbronne binne ’n enkele I/O-rak aangedryf word. Dit dryf betroubaar hoëstroom industriële aktuators, insluitend groot motorstartere, solenoïede en aanwysers.

Tegniese Spesifikasies

Spesifikasie | Besonderhede
Aantal Kanale | 8 (Individueel Geïsoleer)
Nominale Spanning | 120 Volt AC
Uitset Spanning Reeks | 85 tot 132 Volt AC
Uitsetstroom per Punt | 2.0 Ampère (Maksimum)
Inloopstroom | 20 Ampère (Maksimum vir 1 siklus)
Reaksietyd | 1/2 siklus (Maksimum)
Spanningsval | 2.0 Volt (Maksimum)
Bedryffrekwensie | 47 tot 63 Hz
Interne Beskerming | Snubber en MOV vir elke uitset
Backplane Stroom | 85 mA (Maksimum vanaf BIU-voorsiening)
Statusaanwysers | 8 Kanaal-LEDs + 1 Module OK LED

Ingenieursvoordele

Oortreffende Kanaalisolering: Individuele isolering vir al agt punte elimineer die risiko van kruisspraak of foutverspreiding tussen stroombane. Hierdie argitektuur stel die module in staat om laste van verskillende kragnetwerke of fases veilig te bestuur.

Hoë-Stroom Hantering: Terwyl baie PLC-uitsette die stroom beperk tot 0.5A, ondersteun die IC200MDL331 tot 2.0 Ampère per punt. Hierdie robuuste kapasiteit maak direkte beheer van swaar kontakors moontlik sonder die behoefte aan tussengangersrelêe.

Geïntegreerde Oorgangsonderdrukking: Elke uitset bevat ’n ingeboude Snubber en MOV (Metaaloksied Varistor) stroombaan. Hierdie komponente beperk induktiewe spanningspieke en onderdruk hoëfrekwensie-ruis, wat die bedryfslewe van beide die module en die gekoppelde veldtoestelle aansienlik verleng.

Vinnige Diagnostiese Sigbaarheid: Nege aan boord LEDs verskaf onmiddellike terugvoer. Agt toegewyde kanaal-LEDs volg die AAN/AF-stand van elke uitset, terwyl ’n sentrale "OK" LED die gesondheid van die module monitor, wat onderhoudspanne toelaat om veldkantprobleme sonder gespesialiseerde sagteware op te los.

VersaMax Buigsaamheid: Die module klik op enige VersaMax I/O-draer vas. Hierdie modulêre ontwerp maak warm-wissel (hot-swapping) moontlik (waar die draer en sagteware dit toelaat) en verminder die totale voetspoor in digte beheerkaste.

Vrae

Ondersteun hierdie module gelykstroomlaste?

Nee. Die IC200MDL331 is streng ’n wisselstroom-uitsetmodule ontwerp vir 85-132 VAC. Pogings om gelykstroomlaste te skakel sal veroorsaak dat die uitset nie afskakel nie as gevolg van die aard van die interne Triac/AC-skakelkomponente.

Is die IC200MDL331 100% heeltemal nuut?

Ja. Ons voorsien slegs Oorspronklike, Heeltemal Nuwe, en Fabrieksverseëlde GE Fanuc (Emerson) eenhede. Elke module sluit ons standaard 12-maande industriële waarborg in.

Kan ek hierdie module gebruik om verskillende fases van 120VAC te skakel?

Ja. Omdat elke kanaal individueel geïsoleer is, kan jy verskillende fases oor die 8 kanale skakel sonder om ’n kortsluiting te veroorsaak.

Wat gebeur tydens ’n hoë inloopstroomgebeurtenis?

Die module hanteer ’n maksimum inloop van 20 Ampère vir ’n duur van ’n half siklus. Dit maak dit ideaal vir die aanvang van induktiewe laste soos klein AC-motors of groot solenoïedkleppe wat ’n hoë aanvanklike stroom benodig om die meganisme te “skop”.