3BSE018161R1 IC694MDL350 GE Isoliertes 16-Punkt-Wechselstrommodul

2026-04-28T16:42:02+08:00

Anbieter: GE Fanuc
Art: Diskrete Ausgangsmodule
Preis: 260.00

Produktübersicht

Das GE Fanuc IC694MDL350 fungiert als hochdichtes diskretes Ausgangsmodul für die PACSystems RX3i SPS-Plattform. Es bietet 16 unabhängige, isolierte Ausgangskanäle, die zum Ansteuern von AC-Feldgeräten wie Motorstartern, Magnetventilen und Kontrollleuchten ausgelegt sind. Mit einer Nennspannung von 120/240 VAC gewährleistet dieses Modul eine hervorragende Signaltrennung, wodurch elektrische Störungen und Masseschleifen die Backplane-Logik nicht beeinträchtigen. Wir liefern diese Komponente als 100% nagelneue Originalhardware, speziell optimiert für die Hochgeschwindigkeits-Seriellbus-Kommunikation auf sowohl universellen als auch Standard-RX3i-Grundplatten.

Technische Spezifikationen

Das IC694MDL350 bietet robuste AC-Leistungsschaltung mit folgenden technischen Parametern:

Modellnummer: IC694MDL350

Systemkompatibilität: PACSystems RX3i (Firmware 3.5 oder höher erforderlich)

Ausgangspunkte: 16 isolierte Kanäle

Nennspannung: 120/240 Volt AC

Ausgangsspannungsbereich: 74 bis 265 VAC (47 bis 63 Hz)

Maximaler Strom: 2 Ampere pro Punkt

Mindestlaststrom: 10 mA pro Punkt

Einschaltstrom: 20 Ampere maximal für einen Zyklus

Ansprechzeit: maximal 1/2 Zyklus (Ein/Aus)

Leistungsaufnahme: 315 mA vom 5V Backplane-Bus

Leckstrom: maximal 2 mA

Spannungsabfall: maximal 1,5 Volt

Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C

Abmessungen: Standard-Einzelplatz-RX3i-Modul

Technische Vorteile

Das IC694MDL350 erfüllt wichtige Leistungs- und Wartungsanforderungen in der Prozessautomatisierung:

Kanäle untereinander isoliert: Die 16 isolierten Ausgänge ermöglichen es dem Modul, Feldgeräte zu steuern, die von unterschiedlichen AC-Phasen oder verschiedenen Stromquellen versorgt werden. Diese Isolation verhindert, dass ein einzelner elektrischer Fehler sich auf mehrere Kanäle ausbreitet, was die Gesamtverfügbarkeit des Systems deutlich erhöht.

Intelligente CPU-Diagnose: Das Modul überwacht kontinuierlich den Status des feldseitigen Anschlussblocks. Es meldet Verdrahtungsfehler oder Anschlussprobleme direkt an die RX3i CPU, sodass Bediener Fehler über die Softwareoberfläche erkennen und beheben können, ohne manuelles Prüfen.

Hohe Einschaltstromverträglichkeit: Eine Einschaltstromkapazität von 20 Ampere für einen vollen Zyklus ermöglicht es dem Modul, die hohen Anlaufströme induktiver Lasten wie großer Schütze und Magnetventile zu bewältigen. Diese Robustheit verhindert Fehlauslösungen und vorzeitigen Verschleiß der Bauteile.

Hochgeschwindigkeits-Seriellbus-Leistung: Das Modul nutzt den Hochgeschwindigkeits-Seriellbus des RX3i. Dadurch aktualisiert die CPU alle 16 Ausgangszustände innerhalb eines einzigen Scanzyklus und bietet die schnellen Reaktionszeiten, die für synchronisierte Verpackungs- und Materialhandhabungsanwendungen erforderlich sind.

FAQs

F: Welche Anschlussblöcke sind mit dem IC694MDL350 kompatibel?A: Dieses Modul benötigt einen speziellen Anschlussblock für die Feldverdrahtung. Sie müssen entweder die IC694TBBX32 (Box-Stil) oder die IC693TBSX32 (Feder-Stil) Steckverbinder verwenden. Bitte beachten Sie, dass der Anschlussblock separat vom Modul verkauft wird.

F: Unterstützt das IC694MDL350 Hot-Swapping?A: Ja. Die PACSystems RX3i Architektur unterstützt das heiße Ein- und Ausstecken des IC694MDL350. Dadurch können Sie ein Modul während der Wartung austauschen, ohne den gesamten SPS-Rack auszuschalten, was Prozessunterbrechungen minimiert.

F: Gibt es interne Sicherungen zum Schutz der 16 Ausgangskanäle?A: Nein, das IC694MDL350 enthält keine internen Sicherungen. Ingenieure sollten für jeden Ausgangspunkt oder jede Gruppe externe Sicherungen vorsehen, um das Modul und die Feldverdrahtung vor Überstrom oder Kurzschlüssen zu schützen.

F: Was ist die Mindest-Firmwareanforderung für die RX3i CPU?A: Um vollständige Diagnoseberichte und Hochgeschwindigkeitsbus-Kompatibilität zu gewährleisten, muss Ihr RX3i Controller Firmware-Version 3.5 oder höher verwenden. Ältere Firmware-Versionen können zu Kommunikationsfehlern oder eingeschränkter Diagnosefähigkeit führen.