Yokogawa NFPW442-10 Style S2 Ersatzversorgung

2026-04-29T10:00:41+08:00

Anbieter: Yokogawa
Art: Stromversorgungsmodule
Preis: 360.00

Produktübersicht

Das Yokogawa NFPW442-10 dient als primäre Energiequelle für die autonomen Steuerungen STARDOM FCN/FCJ und zugehörige Hardware. Dieses Netzteilmodul des Typs S2 wandelt Hochspannungs-Wechselstrom in präzise geregelte 5,1V DC- und 24V DC-Spannungen um, um CPUs, I/O-Module und Kommunikationsschnittstellen zu versorgen. Wir liefern dieses Gerät als 100% brandneu und original, um sicherzustellen, dass Ihre sicherheitskritischen Steuer- und Sicherheitsinstrumentierungssysteme (SIS) in anspruchsvollen Prozessumgebungen stabile, störungsfreie Energie erhalten.

Technische Spezifikationen

Der NFPW442-10 verwendet ein hocheffizientes Design, um Vollrack-Lasten zu unterstützen und gleichzeitig die Wärmeentwicklung zu minimieren:

Merkmal | Spezifikation
Modell / Typ | NFPW442-10 / Typ S2
Systemkompatibilität | STARDOM, CENTUM VP, ProSafe-RS
Eingangsspannung | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsstrom | 0,7 A
Ausgang 1 | 5,1 V DC @ 7,8 A
Ausgang 2 | 24 V DC @ 4,0 A
Leistungskapazität | 60 W typisch
Redundanz | Unterstützt Dual-Stromversorgung
Abmessungen | 49,7 × 130 × 146,5 mm
Betriebstemperatur | 0 °C bis +55 °C

Technische Vorteile

Der NFPW442-10 integriert fortschrittliche Funktionen für Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit (RAS), um häufige industrielle Stromversorgungsprobleme zu lösen:

Hot-Swap-Fähigkeit: Das Modul unterstützt den Austausch im laufenden Betrieb. Dies ermöglicht Wartungsteams, ein Netzteil zu ersetzen, ohne das Rack stromlos zu schalten oder die Prozesssteuerungslogik zu unterbrechen, wodurch Ausfallzeiten bei Routinewartungen effektiv vermieden werden.

Duale Ausgangsgenauigkeit: Im Gegensatz zu Standard-Industriestromversorgungen liefert der NFPW442-10 zwei unterschiedliche geregelte Gleichspannungen. Die 5,1V-Schiene versorgt empfindliche digitale Logik, während die 24V-Schiene feldseitige I/O-Module und loopgespeiste Sensoren antreibt, was vollständige Isolation und Stabilität im System gewährleistet.

Integrierte Gesundheitsdiagnose: Integrierte Überwachung der Stromversorgung und Status-LEDs bieten sofortiges visuelles und digitales Feedback. Das System erkennt Spannungsschwankungen oder interne Fehler sofort, sodass der Controller Alarme auslösen kann, bevor es zu einem systemweiten Ausfall kommt.

Passive Konvektionskühlung: Das Modul nutzt natürliche Konvektion zur Kühlung und benötigt keine mechanischen Lüfter. Das Fehlen beweglicher Teile erhöht die mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) erheblich und ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in staubbelasteten Umgebungen wie Papierfabriken und Chemiewerken.

FAQs

F: Kann ich den NFPW442-10 in einer redundanten Konfiguration mit unterschiedlichen Eingangsspannungen verwenden?

A: Nein. Bei Verwendung der Dual-Stromversorgungs-Redundanz in einem Yokogawa-Rack (z. B. NFBU200) müssen beide NFPW442-10-Module kompatible Eingangsspannungen erhalten, um eine ausgewogene Lastverteilung und korrekte Diagnosemeldungen zu gewährleisten.

F: Benötigt dieses Modul eine spezielle Grundplatte oder ein spezielles Rack?

A: Ja. Der NFPW442-10 wird in Standard-Yokogawa-Racks wie dem NFBU200 oder NFBU050 installiert. Er belegt die dedizierten Netzteilschächte am hinteren Ende des Backplanes, um eine optimale Stromverteilung über den Bus sicherzustellen.

F: Ist der NFPW442-10 mit älteren Style-S1-Systemen kompatibel?

A: Style-S2-Module bieten in der Regel verbesserte Effizienz und Diagnosefunktionen. Obwohl sie oft rückwärtskompatibel in der Bauform sind, sollten Sie den spezifischen Rack-Typ und die System-Firmware überprüfen, um sicherzustellen, dass alle RAS-Funktionen (Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartbarkeit) korrekt arbeiten.

F: Woran erkennt man einen Ausfall der Stromversorgung?

A: Das Modul verfügt über Status-LEDs an der Frontplatte. Ein Ausfall der "READY"-LED oder das Aufleuchten einer "ALARM"-Anzeige weist auf einen internen Fehler oder einen Stromausfall am Eingang hin, sodass sofortige Gegenmaßnahmen ergriffen werden können.