CC-PDIL01 Honeywell Serie 8 24VDC DI Modul Neu (Kopie)

2026-04-27T09:34:27+08:00

Art: Digitale Eingabemodule
Preis: 320.00

Produktübersicht

Das Honeywell CC-PDIL01 (Teilenummer: 51405040-175) dient als wichtiges Process Data Interface Module (PDIM) innerhalb der Honeywell Series 8 I/O-Familie. Dieses 24V Digital-Eingangsmodul verwaltet die Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsbrücke zwischen dem C300-Controller und dem Feld-I/O-Subsystem. Es übersetzt Feldsignale in verwertbare Daten für die Experion PKS-Umgebung und gewährleistet dabei eine strenge elektrische Isolierung. Wir liefern dieses Modul als 100% nagelneu, fabrikversiegelt und original, um eine Spitzenleistung für Ihr verteiltes Steuerungssystem sicherzustellen.

Technische Spezifikationen

Das CC-PDIL01 verfügt über Hochleistungs-Schaltungen zur schnellen Datenübertragung und redundanten Umschaltungen.

Kategorie | Spezifikation
Systemrolle | Verbindet C300-Controller mit I/O-Subsystem
Eingangstyp | 24V DC Digital-Eingang
Kommunikation | Fehlertolerantes Ethernet (FTE) unterstützt
Redundanz | Volle Redundanz mit automatischem Umschalten
Betriebsspannung | 24 VDC
Leistungsaufnahme | 10–15 W
Betriebstemperatur | –40°C bis +70°C
Lagerungstemperatur | –40°C bis +85°C
Feuchtigkeit | 5%–95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Abmessungen | 19,1 cm x 18,8 cm x 6,5 cm
Zertifizierungen | CE, UL, CSA, ATEX, IECEx

Technische Vorteile

Nahtlose Schnittstelle zwischen Controller und I/O: Das CC-PDIL01 fungiert als Kommunikationsrückgrat und führt den Hochgeschwindigkeits-Datenaustausch zwischen dem C300-Controller und den I/O-Modulen aus. Dadurch werden Verzögerungen bei der Ausführung komplexer Prozesslogik vermieden.

Fehlertolerante Architektur: Dieses Modul unterstützt volle Redundanz. Im Falle eines Ausfalls der primären Schnittstelle löst das System einen automatischen, unterbrechungsfreien Umschaltvorgang auf das Backup-PDIM aus und gewährleistet so eine kontinuierliche Prozessübersicht ohne Eingriff des Bedieners.

Überlegene elektrische Isolierung: Das Modul bietet eine robuste galvanische Trennung zwischen der empfindlichen Controller-Elektronik und der feldseitigen I/O. Dieser Schutz verhindert, dass feldbedingte Überspannungen die zentrale Prozessarchitektur beschädigen.

Hot-Swap-fähige Wartung: Techniker können das CC-PDIL01 direkt im Series 8-Gehäuse austauschen, während das System unter Spannung bleibt. Diese „Plug-and-Play“-Fähigkeit eliminiert die Notwendigkeit von Anlagenstillständen während routinemäßiger Hardwarewartungen.

Extreme Klimaresistenz: Für raue Industrieumgebungen entwickelt, arbeitet das CC-PDIL01 zuverlässig bei Temperaturen von -40°C bis +70°C. Die standardmäßige Schutzbeschichtung verhindert Ausfälle durch Feuchtigkeit und korrosive atmosphärische Einflüsse.

FAQs

1. Was ist die spezifische Funktion des CC-PDIL01 in einem Series 8-System?

Das CC-PDIL01 ist ein Process Data Interface Module (PDIM). Es sammelt nicht nur Signale, sondern verwaltet das Kommunikationsprotokoll und die Zeitsteuerung zwischen den I/O-Modulen und dem C300-Controller, um sicherzustellen, dass der Controller synchronisierte Daten aus dem Feld erhält.

2. Unterstützt dieses Modul fehlertolerantes Ethernet (FTE)?

Ja. Das CC-PDIL01 ist vollständig in Honeywells FTE-Netzwerk integriert. Es nutzt redundante Kommunikationswege, um sicherzustellen, dass der Controller niemals den Kontakt zum I/O-Subsystem verliert, selbst wenn ein Netzwerkkabel oder Switch-Port ausfällt.

3. Ist dieses Modul sowohl mit C300 als auch mit Series 8 I/O kompatibel?

Genau. Honeywell hat das CC-PDIL01 speziell entwickelt, um den C300-Controller mit der Series 8 I/O-Hardware innerhalb der Experion PKS-Architektur zu verbinden.

4. Kann ich ein CC-PDIL01 austauschen, ohne die Software neu zu konfigurieren?

Ja. Da die Konfiguration und Steuerungsstrategie im C300-Controller gespeichert sind, übernimmt ein Ersatz-CC-PDIL01 automatisch die erforderlichen Parameter beim Einsetzen in das Gehäuse, vorausgesetzt, die Hardware-Version stimmt überein.