16-Kanal Sichere Analogeingangsmodul | Honeywell FC-SAI-1620M（副本）

2026-04-27T10:40:44+08:00

Art: SIL3 Zertifizierte Hardware
Preis: 320.00

Produktübersicht

Das Honeywell FC-SAI-1620M (SAI-1620m) dient als zentrales Safety Analog Input (SAI) Modul für die Honeywell Safety Manager und Experion PKS Plattformen. Dieses hochdichte Modul verfügt über 16 unabhängige Kanäle, die kritische 4–20 mA Signale von Feldtransmittern mit außergewöhnlicher Genauigkeit und minimalen Störungen erfassen. Entwickelt für Safety Instrumented Systems (SIS) bietet das FC-SAI-1620M die notwendige Hardware-Zuverlässigkeit für Emergency Shutdown (ESD) und kritische Überwachung. Wir bieten dieses Gerät als 100% brandneu und original in Originalverpackung an, um die TÜV SIL3-Konformität Ihrer Sicherheitsschleifen zu gewährleisten.

Technische Spezifikationen

Das FC-SAI-1620M verwendet hochohmige Eingänge und eine präzise A/D-Wandlungsstufe, um die Signalqualität über alle 16 Kanäle sicherzustellen.

Kategorie | Spezifikation
Eingangskanäle | 16 sichere analoge Eingänge
Eingangsbereich | 0 bis 4,1 V (unterstützt 4–20 mA über FTA)
A/D-Wandler | 12-Bit mit ±1 LSB Ungenauigkeit
Modulungenauigkeit | < 0,25 % des vollen Messbereichs
Eingangswiderstand | > 1 MΩ (hochohmig)
Stromversorgung | 5 Vdc (35 mA) & 24 Vdc (35 mA)
Maximales Eingangssignal | ±36 Vdc
Übersprechen | > 60 dB (minimale Störungen)
Sicherheitszertifizierung | TÜV SIL3
Montage | DIN-Schienenmontage (über IOTA/FTA)
Betriebstemperatur | 0 °C bis +60 °C

Technische Vorteile

Ultra-niedriges Übersprechen: Das Modul verfügt über ein Übersprechunterdrückungsverhältnis von mehr als 60 dB. Diese fortschrittliche elektrische Isolation stellt sicher, dass Signaländerungen in einem Kanal die Messwerte benachbarter Kanäle nicht beeinflussen und somit die Datenreinheit in hochdichten Schaltschränken erhalten bleibt.

SIL3-Integrität für Sicherheitsschleifen: Mit TÜV SIL3-Zertifizierung führt das FC-SAI-1620M Logik in sicherheitskritischen Anwendungen aus. Es bietet die fehlertolerante Leistung, die in Raffinerien, Chemieanlagen und Kraftwerken erforderlich ist.

Präzise A/D-Wandlung: Der 12-Bit A/D-Wandler mit ±1 LSB Ungenauigkeit liefert eine feine Auflösung für analoge Signale. Diese Präzision ermöglicht die Erkennung kleinster Prozessabweichungen und schnellere Abschaltreaktionen bei gefährlichen Zuständen.

Robuster Eingangsschutz: Das Modul hält einem absoluten maximalen Eingangssignal von ±36 Vdc stand. Diese Widerstandsfähigkeit schützt die interne Logikschaltung vor Fehlern in der Feldverdrahtung, Überspannungen und potenziellen Überstrombedingungen.

Fortschrittliche Hardware-Diagnose: Der SAI-1620m überwacht kontinuierlich den internen und kanalbezogenen Zustand. Er erkennt offene und Kurzschlüsse sowie Hardwarefehler und löst sofortige Alarme im Safety Manager System aus, um einen „Fail-Safe“-Betrieb sicherzustellen.

Nahtlose Systemintegration: Speziell für das Safety Manager Ökosystem entwickelt, integriert sich das Modul nativ in Experion PKS. Dies ermöglicht Ingenieuren, Sicherheitsdaten und Prozesssteuerungsdaten über eine einheitliche Schnittstelle zu verwalten und dabei physische und logische Sicherheitstrennung aufrechtzuerhalten.

FAQs

1. Benötigt das FC-SAI-1620M eine spezielle Field Termination Assembly (FTA)?

Ja. Um mit Standard-4-20 mA Feldtransmittern zu kommunizieren, wird das FC-SAI-1620M typischerweise mit einer FTA (wie dem FC-TSAI-1620M) kombiniert. Die FTA stellt die notwendigen 250 Ω Präzisionswiderstände bereit, um Stromsignale in den für die Karte erforderlichen 0–4,1 V Bereich umzuwandeln.

2. Ist dieses Modul für aktive und passive Transmitter geeignet?

Das FC-SAI-1620M verarbeitet Signale von sowohl aktiven (selbstversorgten) als auch passiven (schleifenversorgten) Transmittern, vorausgesetzt, die zugehörige Field Termination Assembly ist so verdrahtet, dass sie bei Bedarf die 24VDC Schleifenversorgung bereitstellt.

3. Welche Bedeutung hat die 12-Bit-Auflösung für Sicherheitsanwendungen?

Die 12-Bit-Auflösung bietet 4.096 diskrete Stufen für das 4-20 mA Signal. Dies liefert ausreichend Details, damit die Sicherheitslogik zwischen normalem Prozessrauschen und einem legitimen Trend zu einem Sicherheits-Sollwert unterscheiden kann, wodurch Fehlabschaltungen reduziert werden.

4. Wie bestätige ich die Kompatibilität mit dem „M“-Suffix?

Das „M“-Suffix im FC-SAI-1620M kennzeichnet oft die spezifische Hardware-Revision oder Beschichtungsversion, die für moderne Safety Manager Systeme geeignet ist. Wir liefern die neueste originale Werksversion, um die volle Kompatibilität mit Ihren bestehenden C300- und Safety Manager-Steuerungen sicherzustellen.