120V AC Eingangsmodul IC693MDL340 GE Fanuc SPS

2026-04-23T10:30:13+08:00

Anbieter: GE Fanuc
Art: GE Fanuc Serie 90-30
Preis: 370.00

Produktübersicht

Das GE Fanuc IC693MDL340 dient als spezialisierte 120 VAC diskrete Eingangsschnittstelle für die Series 90-30 SPS-Plattform. Dieses 100% brandneue Originalmodul ermöglicht die digitale Erfassung von Signalen von Feldgeräten wie Tastern, Endschaltern und Näherungssensoren, die mit Standard-Wechselstromspannung betrieben werden. Durch die Umwandlung von Hochvolt-Feldsignalen in logische Daten für die SPS-CPU gewährleistet der IC693MDL340 eine zuverlässige Überwachung von Prozesszuständen in komplexen Fabrikautomatisierungs- und Energiemanagementsystemen. Seine hochdichte 16-Punkt-Architektur maximiert den Platz im Rack und bietet gleichzeitig hervorragenden elektrischen Schutz.

Technische Spezifikationen

Parameter | Spezifikationsdetails
Modellnummer | IC693MDL340
Hersteller | GE Fanuc (General Electric)
Eingangstyp | Diskreter Wechselstromeingang
Anzahl der Eingänge | 16 Punkte
Nennspannung | 120 VAC
Spannungsbereich | 0 bis 132 VAC (50/60 Hz)
Eingangskonfiguration | 2 isolierte Gruppen (8 Punkte pro Gruppe)
Eingangsstrom | 10 mA (typisch bei Nennspannung)
Eingangsimpedanz | 12 kΩ
Isolationsspannung | 1500 V RMS (Logik zu Feld)
Ansprechzeit | 25 ms (typisch)
Backplane-Strom | 90 mA bei 5 VDC
Betriebstemperatur | 0°C bis +60°C

Technische Vorteile

Dual-Gruppen isolierte Architektur: Der IC693MDL340 organisiert seine 16 Eingänge in zwei unabhängige Gruppen mit jeweils acht Punkten. Dieses Design ermöglicht es Ingenieuren, verschiedene Wechselstromquellen oder separate Phasen an einem einzigen Modul anzuschließen, wodurch Kreuzfehler vermieden und die Feldverdrahtung in Steuerungsschränken mit mehreren Quellen vereinfacht wird.

Überlegene Störunterdrückung: Industrielle Umgebungen erzeugen erhebliche elektromagnetische Störungen (EMI). Dieses Modul verfügt über hardwarebasierte Rauschfilter und eine Ansprechverzögerung von 25 ms, um „Kontaktprellen“ bei mechanischen Schaltern zu eliminieren und sicherzustellen, dass die SPS-CPU nur gültige, entprellte Signalübergänge erhält.

Galvanischer Optischer Schutz: Die 1500 V RMS optische Isolierung schafft eine physikalische Barriere zwischen der 120 VAC Feldverdrahtung und der empfindlichen 5 VDC Backplane-Logik. Dieser Schutz verhindert, dass Hochvolt-Überspannungen oder Erdschleifen die CPU oder benachbarte I/O-Module beschädigen.

Unmittelbare visuelle Diagnose: Für jeden Kanal befinden sich einzelne LED-Anzeigen auf der Vorderseite des Moduls. Diese LEDs ermöglichen es Wartungspersonal, die Anwesenheit von Feldspannung auf Modulebene ohne Multimeter zu überprüfen, was die mittlere Reparaturzeit (MTTR) erheblich verkürzt.

Thermische Effizienz: Mit einem Stromverbrauch von nur 90 mA an der Backplane behält der IC693MDL340 eine geringe thermische Belastung bei. Diese Effizienz erlaubt hochdichte Rack-Konfigurationen, ohne die thermischen Grenzen des Netzteils zu überschreiten oder zusätzliche Lüfter zu benötigen.

FAQs

F: Kann der IC693MDL340 24V DC-Signale erkennen?

A: Nein. Der IC693MDL340 ist speziell für 120 VAC-Signale ausgelegt. Die interne Schaltung benötigt eine Wechselstrom-Sinuswelle, um die Eingangsimpedanz zu überwinden und den „EIN“-Zustand auszulösen. Für Gleichstromanwendungen verwenden Sie ein MDL6xx-Serienmodul.

F: Was passiert, wenn die Feldspannung 132 VAC überschreitet?

A: Ein Betrieb über dem Grenzwert von 132 VAC kann zu Überhitzung der Eingangs-Widerstände und möglicherweise zur Beschädigung der optischen Isolatoren führen. Stellen Sie stets sicher, dass Ihre Wechselstromversorgung im angegebenen Bereich von 0–132 VAC bleibt.

F: Ist dieses Modul mit allen Series 90-30 Grundplatten kompatibel?

A: Ja. Der IC693MDL340 lässt sich in jeden Standard-I/O-Steckplatz einer Series 90-30 5-Slot- oder 10-Slot-Grundplatte einbauen und integriert sich nahtlos mit allen Series 90-30 CPU-Modellen.

F: Beeinträchtigt die 25 ms Ansprechzeit Hochgeschwindigkeitsanwendungen?

A: Die 25 ms Verzögerung ist für Standard-Human-Interface-Geräte und mechanische Schalter ausgelegt. Für ultraschnelle Impulserkennung oder Bewegungssteuerungsrückmeldungen empfehlen wir die Verwendung eines Hochgeschwindigkeits-Zählermoduls (APU) oder eines DC-Eingangsmoduls mit konfigurierbaren Filtern.