Honeywell FC-TSAI-1620M 16-Kanal Analog-Eingang FTA (Kopie)

2026-04-27T10:27:52+08:00

Art: Honeywell Sicherheitsmanager
Preis: 320.00

Produktübersicht

Das Honeywell FC-TSAI-1620M fungiert als hochzuverlässige Feldabschlussbaugruppe (FTA), die für die Honeywell Safety Manager- und Experion PKS-Plattformen entwickelt wurde. Dieses Modul bietet 16 Kanäle präziser analoger Signalaufbereitung und dient als wichtige Schnittstelle zwischen Feldtransmittern (Druck, Durchfluss, Temperatur) und dem SAI-1620m Sicherheitsmodul. Entwickelt für sicherheitskritische Safety Instrumented Systems (SIS) gewährleistet es eine Genauigkeit von 0,1 % für eine hochzuverlässige Prozessüberwachung. Wir liefern dieses Gerät als 100 % brandneu und original , um die strengen Anforderungen zertifizierter Sicherheitskreise zu erfüllen.

Technische Spezifikationen

Der FC-TSAI-1620M bietet hochpräzise Umwandlung und robusten Schutz für sicherheitskritische Eingänge.

Kategorie | Spezifikation
Eingangskanäle | 16 (organisiert in 2 Gruppen zu je 8)
Eingangsbereich | 0–25 mA (unterstützt 4–20 mA Standard)
Eingangswiderstand | 250 Ω (±1 %)
Ausgang zum Modul | 0–4 VDC (0,1 % Genauigkeit)
Externe Stromversorgung | 30 VDC
Sicherungsschutz | 315 mAT träge (5 × 20 mm)
Sicherheitsbewertung | TÜV SIL3 zertifiziert
Anschlüsse | Schraubklemmen, max. 2,5 mm² (AWG 14)
Montage | DIN-Schiene TS32 / TS35 × 7,5
Abmessungen | 210 × 70 × 60 mm

Technische Vorteile

SIL3-zertifizierter Sicherheitsweg: Diese FTA erfüllt die TÜV SIL3-Anforderungen und ist somit geeignet für Notabschaltungssysteme (ESD) sowie Brand- und Gasmeldesysteme (F&G). Sie gewährleistet Signalintegrität in Umgebungen, in denen Ausfälle nicht toleriert werden.

Unterstützung für Dual-Transmitter: Das Modul arbeitet mit aktiven und passiven Transmittern zusammen. Es liefert bis zu 120 mA bei 30 VDC zur Versorgung passiver Schleifen, wodurch separate Feldstromversorgungen entfallen.

Präzise Signalumsetzung: Das Gerät wandelt 0–20 mA Feldsignale in einen hochgenauen 0–4 VDC Ausgang für das SAI-1620m Modul um. Diese 0,1 % Genauigkeit stellt sicher, dass die Sicherheitslogik auf den präzisesten verfügbaren Daten basiert.

Robuster Schaltungsschutz: Jeder Kanal ist mit einer 315 mAT trägen Sicherung ausgestattet. Dieser Schutz isoliert Fehler in der Feldverkabelung und verhindert, dass Kurzschlüsse den zentralen Sicherheitscontroller oder benachbarte Eingangskanäle beschädigen.

Vereinfachte Feldverkabelung: Hochdichte Schraubklemmen ermöglichen Drahtdurchmesser bis zu 2,5 mm² (AWG 14). Die übersichtliche Anordnung reduziert Kabelgewirr im Schaltschrank und beschleunigt die Inbetriebnahme bei Anlagenstillständen.

Industrielle Robustheit: Eine Standard-Konformbeschichtung schützt die Leiterplatte vor Feuchtigkeit und korrosiven atmosphärischen Schadstoffen, was eine lange Lebensdauer unter rauen Raffinerie- und Chemieanlagenbedingungen gewährleistet.

FAQs

1. Wie behandelt der FC-TSAI-1620M passive Feldtransmitter?

Die FTA verfügt über eine strombegrenzende Schaltung, die bis zu 120 mA an passive Transmitter liefert. Diese interne Stromversorgung vereinfacht die Schrankarchitektur, da keine externen Stromschienen für 2-Draht-Schleifen erforderlich sind.

2. Ist der FC-TSAI-1620M mit nicht-sicherheitsrelevanten Experion PKS-Systemen kompatibel?

Obwohl primär für den Honeywell Safety Manager (SIL3) entwickelt, lässt er sich in Experion PKS-Umgebungen integrieren, die Safety Manager-Controller für hochzuverlässige Prozessüberwachung und -steuerung nutzen.

3. Welche Wartung ist für die Eingangssicherungen erforderlich?

Das Modul verwendet Standard-315 mAT träge 5 × 20 mm Sicherungen. Diese können leicht am FTA ausgetauscht werden, ohne die gesamte Baugruppe von der DIN-Schiene zu entfernen, was die Wartungszeit minimiert.

4. Wird dieses Modul mit einem Echtheitszertifikat geliefert?

Wir liefern den FC-TSAI-1620M als 100 % neu und original in werkversiegelter Verpackung. Jede Einheit entspricht den strengen Fertigungsstandards von Honeywell für sicherheitszertifizierte Hardware und beinhaltet eine Standard-Garantie von 12 Monaten.