3BSE011180R1 IC697CPM915 GE 32-Bit Hochgeschwindigkeits-SPS-Prozessor

2026-05-01T06:00:06+08:00

Anbieter: GE Fanuc
Art: Zentrale Verarbeitungseinheiten
Preis: 260.00

Produktübersicht

Der GE Fanuc IC697CPM915 dient als leistungsstarker 32-Bit-Zentralprozessor für die Series 90-70 SPS-Plattform. Mit einem Intel 80486DX-Mikroprozessor und integrierter Gleitkomma-Rechenleistung führt diese CPU komplexe arithmetische und logische Abläufe aus, die für hochpräzise Prozesssteuerungen erforderlich sind. Er verwaltet eine umfangreiche I/O-Konfiguration von bis zu 12.000 diskreten Punkten und 8.000 analogen Kanälen und ist damit die Standardwahl für groß angelegte Infrastruktur- und Energieerzeugungssysteme. Wir liefern dieses Modul als 100% nagelneue Originalhardware und bieten eine deterministische boolesche Ausführung von 0,4 µs sowie einen robusten 2 MB batteriegepufferten Speicher für mission-kritische Automatisierungsumgebungen.

Technische Spezifikationen

Die Architektur des IC697CPM915 bietet professionelle Rechenleistung und erweiterten Speicher:

Modellnummer: IC697CPM915

Mikroprozessor: 32-Bit Intel 80486DX

Taktfrequenz: 32 MHz

Rechenleistung: Native Gleitkomma-Unterstützung

Benutzerspeicher: 2 MB batteriegepufferter RAM

Boolesche Ausführungsgeschwindigkeit: 0,4 Mikrosekunden pro Funktion

Kapazität diskreter I/O: 12.000 gemischte Ein-/Ausgänge

Kapazität analoger I/O: Bis zu 8.000 Kanäle

Kommunikationsschnittstellen: RS-232, RS-485 (SNP-Protokollunterstützung)

Statusanzeige: 4 grüne LED-Anzeigen

Stromversorgung: 5 VDC Backplane; 2,8 A Nennstrom

Gesamtleistungsaufnahme: 70 W

Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C (32°F bis 140°F)

Gewicht: 2,13 lbs (0,96 kg)

Technische Vorteile

Der IC697CPM915 bietet spezifische technische Lösungen für komplexe industrielle Logik und hochdichte Systemverwaltung:

Integrierte Gleitkomma-Verarbeitung: Im Gegensatz zu Standard-Ganzzahlprozessoren verarbeitet der 80486DX-Kern Gleitkommazahlen nativ. Dies beschleunigt die Ausführung komplexer PID-Regelschleifen, Durchflussberechnungen und thermischer Modellierungen erheblich und reduziert die Zykluszeit bei fortschrittlichen chemischen und Raffinerieprozessen.

Großer Speicherumfang: Die 2 MB batteriegepufferter RAM bieten ausreichend Platz für umfangreiche Benutzerprogramme, globale Variablentabellen und historische Fehlerprotokolle. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Speichermodule, selbst in Systemen mit maximaler 12K I/O-Kapazität.

Deterministische Interrupt-Verarbeitung: Die 32-Bit-Architektur gewährleistet präzises Timing für interruptgesteuerte Logik. Dies ist entscheidend für Hochgeschwindigkeits-Indexierung und sicherheitskritische Abschaltsysteme, bei denen die Ausführungsverzögerung unter submillisekundigen Schwellenwerten bleiben muss.

Multi-Protokoll-Konnektivität: Die integrierten RS-232- und RS-485-Anschlüsse unterstützen das SNP (Series Ninety Protocol) und ermöglichen eine nahtlose Kommunikation mit HMIs und verteilten I/O-Netzwerken. Die hardwareseitigen Paritätsprüfungen an diesen Anschlüssen sichern die Datenintegrität über lange Feldverdrahtungen.

FAQs

F: Kann der IC697CPM915 die älteren CPU781- oder CPU782-Modelle ersetzen? A: Ja. Der IC697CPM915 bietet überlegene 32-Bit-Verarbeitung und größeren Speicher, bleibt dabei aber kompatibel mit den Standard-Backplanes der Series 90-70. Stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Logikkonfiguration in der Programmiersoftware aktualisiert wird, um die erweiterte Variablentabelle und Gleitkommafunktionen des CPM915 zu erkennen.

F: Was bedeuten die vier grünen LED-Anzeigen während des Betriebs? A: Diese LEDs zeigen den Echtzeitstatus für CPU OK, RUN, I/O Force und Systemfehler an. Eine blinkende "CPU OK"-LED weist typischerweise auf einen Speicherparitätsfehler oder einen internen Hardwarediagnosefehler hin, was eine schnelle Fehlerbehebung vor Ort ermöglicht.

F: Wie schützt der "Memory Protect"-Schlüsselschalter meine Anlage? A: Der physische RUN/STOP/MEMORY PROTECT-Schlüsselschalter fügt eine Ebene der Cybersicherheit und Betriebssicherheit hinzu. Im Modus "Memory Protect" blockiert die Hardware alle Versuche, die interne Logik oder Registerwerte über die Kommunikationsports zu ändern, und verhindert so unbefugte oder versehentliche Fernänderungen.

F: Benötigt das Modul einen externen Lüfter? A: Der IC697CPM915 nutzt Konvektionskühlung innerhalb des SPS-Racks und arbeitet zuverlässig bis +60°C. Da das Modul jedoch 70W Leistung aufnimmt, muss sichergestellt werden, dass das Gehäuse ausreichend belüftet ist, um die Umgebungstemperatur im angegebenen Bereich zu halten.