Neu Original Honeywell 8C-PAOH51 Analogausgang 4-20mA

2026-04-27T09:14:04+08:00

Art: HART Kommunikation
Preis: 320.00

Produktübersicht

Das Honeywell 8C-PAOH51 (Teilenummer: 51454355-175) dient als hochpräzises 16-Kanal Analogausgangsmodul (AO) für die Honeywell Series C I/O-Familie. Dieses Modul erzeugt wichtige 4–20 mA Signale zur Ansteuerung von Endstellern wie Ventilstellern, Dämpfern und Frequenzumrichtern. Vollständig integriert mit den Experion PKS- und C300-Steuerungen unterstützt der 8C-PAOH51 die HART-Digitalkommunikation, die es Ingenieuren ermöglicht, Fernkalibrierungen und Diagnosen an intelligenten Feldgeräten durchzuführen. Wir liefern dieses Produkt als 100 % brandneu und original zur Gewährleistung maximaler Systemverfügbarkeit und Schleifengenauigkeit.

Technische Spezifikationen

Der 8C-PAOH51 bietet branchenführende Signalstabilität und Isolation für komplexe Prozesskreise.

Kategorie | Spezifikation
Ausgangskanäle | 16 unabhängige Kanäle
Signalbereich | 4–20 mA (Standard); 0–20 mA (optional)
HART-Unterstützung | Vollständiges HART-Protokoll auf allen Kanälen
Auflösung | 16-Bit D/A-Wandlung
Genauigkeit | ±0,075 % FS bei 23,5 °C; ±0,15 % FS (0–60 °C)
Lastkapazität | Bis zu 750 Ω (bei 24 VDC Versorgung)
Aktualisierungsrate | 100 ms pro Kanal (konfigurierbar)
Isolation | ≥1500 Vrms (Kanal-zu-Kanal & System)
Betriebstemperatur | –25 °C bis +60 °C
Schutzart | IP20 (erfordert Schaltschrankmontage)

Technische Vorteile

Präzise Stellantriebssteuerung: Die 16-Bit D/A-Wandlung ermöglicht eine feine Steuerung der Ventilpositionierung. Diese Präzision eliminiert Prozessoszillationen und verbessert die Gesamteffizienz der Anlage.

Überlegene elektrische Isolation: Die 1500 Vrms Isolation schützt die C300-Steuerung vor elektrischen Überspannungen und Erdschleifen auf der Feldseite. Diese Architektur verhindert, dass ein Fehler in einem Kanal sich auf das gesamte I/O-Rack ausbreitet.

HART-gesteuerte Wartung: Das Modul ermöglicht bidirektionale HART-Kommunikation. Wartungsteams können Stellantriebsbewegungen auslesen und Konfigurationsparameter direkt vom Leitstand aus schreiben, was die Exposition im Feld und die Arbeitskosten erheblich reduziert.

Dynamische Reaktion: Mit einer Ausgangsstabilisierungszeit von unter 10 ms bewältigt der 8C-PAOH51 schnelle Sollwertänderungen. Dadurch eignet er sich ideal für hochdynamische Prozesse in der Energieerzeugung und chemischen Produktion.

Hot-Swap-fähige Zuverlässigkeit: Das mechanische Design erlaubt das „Hot-Plugging“ in die Series C IOTA. Sie können ein Modul austauschen, ohne die Stromversorgung oder Kommunikation benachbarter Module zu unterbrechen, was eine 24/7-Verfügbarkeit für kritische Abläufe sicherstellt.

FAQs

1. Unterstützt der 8C-PAOH51 redundante Konfigurationen für kritische Ventile?

Ja. In Kombination mit einer redundanten Series C I/O Termination Assembly (IOTA) unterstützt der 8C-PAOH51 vollständige Redundanz. Die C300-Steuerung verwaltet den nahtlosen Übergang zwischen dem primären und sekundären AO-Modul bei einem Hardwarefehler.

2. Was passiert mit dem Ausgangssignal, wenn die Kommunikation mit der C300-Steuerung verloren geht?

Das Modul verfügt über „Safe-State“- (FAILOPT) Verhaltensweisen. Während der Konfiguration in Experion PKS können Sie jeden Kanal so programmieren, dass er seinen letzten Wert hält oder auf einen vordefinierten sicheren Strom (z. B. 4 mA oder 0 mA) absinkt, um sicherzustellen, dass die Feldgeräte eine ausfallsichere Position erreichen.

3. Kann ich dieses Modul für nicht-HART-Stellantriebe verwenden?

Absolut. Der 8C-PAOH51 funktioniert als leistungsstarke Standard-4-20mA-Analogausgangskarte. Wenn kein HART-Gerät erkannt wird, arbeitet er im Standard-Analogmodus ohne spezielle Konfiguration.

4. Wie geht der 8C-PAOH51 mit Kurzschlüssen in der Feldverdrahtung um?

Das Modul verfügt über integrierten Überstrom- und Kurzschlussschutz. Tritt ein Fehler an den Feldleitungen auf, begrenzt das Modul den Strom, um seine interne Schaltung zu schützen, und löst einen Echtzeit-Diagnosealarm im Experion-System aus.