FBM237R فاکسبورو P0914XS رابط آنالوگ ایزوله ۸ پورت

2026-04-13T14:07:31+08:00

Vendor: Foxboro
Type: سری Foxboro I/A
Price: 190.00

مروری بر محصول

Foxboro FBM237R (شماره قطعه: P0914XS) به‌عنوان یک رابط خروجی آنالوگ ایزوله حیاتی برای سیستم‌های کنترل توزیع‌شده Foxboro I/A Series و Evo™ (DCS) عمل می‌کند. این ماژول فرمان‌های دیجیتال از پردازشگر کنترل را به سیگنال‌های دقیق 0–20 mA یا 4–20 mA DC تبدیل می‌کند تا عناصر کنترل نهایی مانند شیرهای کنترلی، عملگرها و موقعیت‌دهنده‌ها را هدایت کند. با تمرکز بر دسترسی بالا، FBM237R از جفت‌سازی افزونه پشتیبانی می‌کند تا نقاط شکست منفرد در حلقه‌های فرآیندی حیاتی را حذف کند. ما این ماژول را به‌صورت کاملاً نو و اصلی عرضه می‌کنیم تا زیرساخت اتوماسیون شما با دقت و ایمنی تضمین‌شده کارخانه کار کند.

مشخصات فنی

ویژگی | جزئیات مشخصات
سازنده | Foxboro (اشنایدر الکتریک)
مدل / شماره قطعه | FBM237R / P0914XS
کانال‌های خروجی | 8 کانال ایزوله جداگانه
دامنه سیگنال خروجی | 0–20 mA DC (قابل تنظیم به 4–20 mA)
تبدیل دیجیتال به آنالوگ | رزولوشن 13 بیت
دقت خروجی | ±0.05% از بازه
ایزولاسیون | گالوانیک کامل (بین کانال‌ها و زمین)
مصرف برق | 5–7 W (معمولی)
دمای کاری | –20°C تا +70°C
رده‌بندی محیطی | کلاس ISA G3 (پوشش محافظ برای محیط‌های سخت)
بدنه | آلومینیوم اکسترود شده مقاوم

مزایای مهندسی

افزونه تحمل خطا: FBM237R امکان جفت‌سازی افزونه ماژول را فراهم می‌کند. در این پیکربندی، دو ماژول از طریق یک مجموعه ترمینیشن افزونه سیم‌کشی میدانی یکسانی را به اشتراک می‌گذارند. اگر ماژول اصلی خراب شود، واحد ثانویه فوراً کنترل را بدون تغییر سیگنال خروجی به عهده می‌گیرد و شرایط پایدار فرآیند را حفظ می‌کند.

ایزولاسیون گالوانیک برتر: هر کانال دارای ایزولاسیون گالوانیک مستقل است. این طراحی از ایجاد حلقه‌های زمین و تداخل الکتریکی بین کانال‌ها یا آسیب به بَک‌پلین DCS جلوگیری می‌کند که برای حلقه‌هایی که در فواصل طولانی در پالایشگاه‌ها یا نیروگاه‌ها قرار دارند، ضروری است.

حالت‌های پیشرفته ایمنی در برابر خطا: این ماژول به مهندسان اجازه می‌دهد رفتار خاصی را در صورت از دست رفتن ارتباط برنامه‌ریزی کنند. می‌توانید هر کانال را برای «نگه داشتن آخرین مقدار» یا انتقال به خروجی «بازگشتی» از پیش تعریف‌شده برنامه‌ریزی کنید تا عناصر کنترل نهایی در هنگام اختلالات سیستم به حالت ایمن بروند.

محافظت در برابر EMI/RFI: بدنه مقاوم آلومینیوم اکسترود شده حفاظت برتری در برابر تداخل الکترومغناطیسی و فرکانس رادیویی فراهم می‌کند. این محافظت فیزیکی خلوص سیگنال را در محیط‌های پر نویز نزدیک تجهیزات سنگین سوئیچینگ و درایوهای فرکانس متغیر (VFD) تضمین می‌کند.

نگهداری آسان با تعویض داغ: این ماژول از تعویض داغ روی صفحه پایه سیستم پشتیبانی می‌کند. پرسنل نگهداری می‌توانند واحد معیوب را بدون قطع برق یا توقف عملکرد سایر FBMها تعویض کنند که به طور قابل توجهی زمان توقف و ریسک تعمیرات را کاهش می‌دهد.

سؤالات متداول

FBM237R چگونه سیم‌کشی افزونه میدانی را مدیریت می‌کند؟

FBM237R از یک مجموعه ترمینیشن افزونه خاص استفاده می‌کند که سیگنال‌های دو ماژول جفت‌شده را ترکیب می‌کند. نرم‌افزار رابطه «اصلی/پیگیری‌کننده» را مدیریت می‌کند تا فقط یک ماژول در هر زمان حلقه جریان را هدایت کند و دیگری آماده تصاحب فوری باشد.

آیا می‌توانم از FBM237R برای دستگاه‌های 0–20 mA استفاده کنم؟

بله. در حالی که 4–20 mA استاندارد صنعتی است، FBM237R کاملاً از طریق نرم‌افزار برای دامنه 0–20 mA قابل تنظیم است و انعطاف‌پذیری لازم برای عملگرهای تخصصی یا تجهیزات قدیمی را فراهم می‌کند.

مزیت رزولوشن 13 بیت برای کنترل شیر چیست؟

تبدیل دیجیتال به آنالوگ 13 بیت کنترل دقیق‌تری روی جریان خروجی فراهم می‌کند. این دقت امکان تنظیمات بسیار کوچک موقعیت شیر را می‌دهد که باعث بهبود پایداری کلی فرآیند و کاهش سایش مکانیکی عملگرها ناشی از نوسان سیگنال می‌شود.

آیا این واحد P0914XS یک ماژول دست دوم یا بازسازی شده است؟

خیر. ما Foxboro FBM237R P0914XS را به‌صورت کاملاً نو و اصلی عرضه می‌کنیم. هر واحد در بسته‌بندی اصلی سازنده ارسال شده و تحت بررسی‌های کیفیت سختگیرانه برای رعایت استانداردهای صنعتی فعلی Schneider-Foxboro قرار می‌گیرد.