ماژول رابط ترموکوپل جدید | فاکس‌بورو RH926EQ FBM202

2026-04-13T14:00:49+08:00

Vendor: Foxboro
Type: سری Foxboro I/A
Price: 190.00

مروری بر محصول

Foxboro FBM202 (شماره قطعه: P0962EQ) به‌عنوان یک رابط ورودی آنالوگ ۸ کاناله با دقت بالا برای سیستم‌های کنترل توزیع‌شده Foxboro I/A Series و Evo™ عمل می‌کند. این ماژول تخصصی در دریافت سیگنال‌های میلی‌ولت (mV) با سطح پایین و ورودی‌های ترموکوپل استاندارد (انواع J، K، T، E، N، S، R، B) است. این دستگاه داده‌های حیاتی دما را برای سیستم کنترل توزیع‌شده (DCS) جهت کنترل کوره، پایش دیگ بخار و تحلیل خروجی توربین فراهم می‌کند. ما این واحد را به‌صورت کاملاً نو و اصل عرضه می‌کنیم تا اطمینان حاصل شود که تأسیسات شما دقت کالیبره‌شده کارخانه و بالاترین سطح پایداری سیگنال را دریافت می‌کند.

مشخصات فنی

ویژگی | جزئیات مشخصات
سازنده | Foxboro (Schneider Electric)
مدل / شماره قطعه | FBM202 / P0962EQ (جایگزین P0926EQ / RH926EQ)
کانال‌های ورودی | ۸ کانال ترموکوپل/mV ایزوله
کانال CJC | ۱ کانال RTD ایزوله برای جبران اتصال مرجع
دامنه ورودی | –۱۰.۵ میلی‌ولت تا +۶۹.۵ میلی‌ولت
تبدیل A/D | تبدیل ۱۶ بیتی سیگما-دلتا برای هر کانال
دقت | ±۰.۱٪ از مقدار خوانده شده
ولتاژ ایزولاسیون | ۱۵۰۰ ولت DC (بین کانال‌ها و زمین)
منبع تغذیه | ۲۴ ولت DC (+۵٪ / –۱۰٪)
رده‌بندی محیطی | ISA کلاس G3 (محیط‌های صنعتی سخت)
دمای کاری | –۲۰ درجه سانتی‌گراد تا +۷۰ درجه سانتی‌گراد

مزایای مهندسی

جبران دقیق اتصال سرد: FBM202 شامل یک کانال RTD ایزوله اختصاصی برای جبران اتصال مرجع (CJC) است. این سخت‌افزار یکپارچه تغییرات دمای محیط در نقطه اتصال را جبران می‌کند و خوانش‌های دمای مطلق بسیار دقیقی را بدون نیاز به دستگاه‌های جبران خارجی ارائه می‌دهد.

تشخیص پیشرفته سوختگی: این ماژول به‌صورت لحظه‌ای سلامت ترموکوپل را پایش می‌کند. اگر سیم حسگر قطع یا خراب شود، FBM202 فوراً سیگنال تشخیص سوختگی (نمایش افزایش سیگنال) را فعال می‌کند تا سیستم کنترل به حالت ایمن سوئیچ کند و از داغ شدن بیش از حد فرآیند جلوگیری شود.

ایزولاسیون برتر ۱۵۰۰ ولت: هر کانال دارای ایزولاسیون کامل گالوانیکی با رده ۱۵۰۰ ولت DC است. این حفاظت قوی خطاهای حلقه زمین را حذف کرده و از انتقال گذراهای ولتاژ بالا از حسگرهای میدانی به پردازنده‌های کنترل جلوگیری می‌کند که در نیروگاه‌ها و محیط‌های ذوب فلزات حیاتی است.

تبدیل سیگنال با وضوح بالا: با استفاده از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال ۱۶ بیتی سیگما-دلتا، ماژول وضوح استثنایی برای تغییرات کوچک ولتاژ ارائه می‌دهد. با زمان‌های یکپارچه‌سازی قابل تنظیم، نویز صنعتی و تداخل الکترومغناطیسی (EMI) را فیلتر می‌کند و داده‌های پایدار در محیط‌های الکتریکی پر نویز نزدیک موتورهای بزرگ یا تابلوهای برق تضمین می‌شود.

پوشش مقاوم ISA کلاس G3: برای مقاومت در برابر گازهای خورنده صنعتی مانند سولفید هیدروژن و کلر، FBM202 دارای رده‌بندی ISA کلاس G3 است. این پوشش محافظ تضمین می‌کند که ماژول در کابینت‌های بدون کنترل اقلیم یا سکوهای دریایی عملکرد خود را حفظ کند.

سؤالات متداول

شماره قطعات جایگزین P0962EQ کدامند؟

P0962EQ نسخه فعلی با عملکرد بالا است که جایگزین و به‌روزرسانی نسخه‌های قدیمی‌تر از جمله P0926EQ و RH926EQ می‌باشد. این ماژول کاملاً با صفحه‌های پایه سری I/A 200 سازگاری کامل دارد.

ماژول چگونه با خرابی حسگر برخورد می‌کند؟

FBM202 دارای تشخیص سوختگی داخلی است. وقتی مدار ترموکوپل باز شود، به‌طور خودکار سیگنال را به سمت بالا هدایت می‌کند و به اپراتور و منطق DCS هشدار خطای حسگر را می‌دهد.

آیا ماژول از انواع مختلف ترموکوپل به‌طور همزمان پشتیبانی می‌کند؟

بله. می‌توانید هر یک از ۸ کانال را به‌طور مستقل برای انواع مختلف ترموکوپل (مثلاً نوع K در کانال ۱ و نوع J در کانال ۲) یا ورودی‌های میلی‌ولت استاندارد از طریق نرم‌افزار سیستم تنظیم کنید.

آیا این واحد نو و اصل است یا یک واحد GPP دست دوم؟

در حالی که برخی بازارها موجودی «GPP دست دوم» (فرآیند عمومی) را معامله می‌کنند، ما این واحد را به‌صورت کاملاً نو و اصل ارائه می‌دهیم. این محصول در بسته‌بندی کارخانه اصلی ارسال می‌شود و تمام گواهی‌ها و استانداردهای ایمنی صنعتی فعلی Schneider-Foxboro را داراست.