VE4003S6B1 دلتاوی | KJ3002X1-BF1 ماژول RTD سری M

2026-04-10T11:33:31+08:00

Vendor: Emerson
Type: حسگرهای دمای RTD
Price: 199.00

جزئیات محصول

مروری بر محصول

کارت آنالوگ ورودی ۸ کاناله RTD/اهم با دقت بالا Emerson VE4003S6B1 (شماره‌های جایگزین قطعه: KJ3002X1-BF1، 12P1732X082) برای سیستم کنترل توزیع‌شده DeltaV M-series طراحی شده است. این ماژول تخصصی در تبدیل سیگنال‌های مقاومت از حسگرهای دمای مقاومتی (RTD) و منابع مستقیم اهم به داده‌های دیجیتال دما برای کنترلر DeltaV است. با ارائه شرایط‌دهی سیگنال محلی و تبدیل آنالوگ به دیجیتال در سطح ورودی/خروجی، VE4003S6B1 نظارت دقیق دما را برای تجهیزات حیاتی فرآیندی مانند مبدل‌های حرارتی، راکتورها و محفظه‌های یاتاقان تضمین می‌کند.

تجزیه شماره قطعه

VE4003S6B1: شماره قطعه سیستم برای مجموعه ماژول ورودی RTD/اهم.

KJ3002X1-BF1: کد شناسایی سخت‌افزار تولید.

12P1732X082: شماره مرجع داخلی قطعه امرسون.

مشخصات فنی

ویژگی | مقدار
سازنده | Emerson Process Management
شماره مدل | VE4003S6B1 / KJ3002X1-BF1
سری | DeltaV M-Series
نوع ورودی | RTD (Pt100، Cu10 و غیره) و اهم
تعداد کانال‌ها | ۸ کانال
دامنه اندازه‌گیری | ۰ تا ۲۰۰۰ اهم (بسته به نوع RTD متغیر است)
رزولوشن | تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۱۶ بیتی
ایزولاسیون | هر کانال به صورت گالوانیکی از سیستم ایزوله شده است
منبع تغذیه | ۱۲ ولت مستقیم از طریق LocalBus
دمای کاری | ۰ درجه سانتی‌گراد تا +۶۰ درجه سانتی‌گراد
وزن | ۱.۱۰ پوند (۰.۵ کیلوگرم)
وضعیت | ۱۰۰٪ نو و اصل

مزایای مهندسی

دریافت حرارتی با رزولوشن بالا: این ماژول از تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۱۶ بیتی برای ثبت تغییرات بسیار کوچک مقاومت استفاده می‌کند. این رزولوشن بالا به خوانش دقیق دما منجر می‌شود و به سیستم DeltaV اجازه می‌دهد کنترل دقیقی بر واکنش‌های شیمیایی حساس به دما داشته باشد.

خطی‌سازی داخلی: VE4003S6B1 به طور خودکار منحنی‌های استاندارد RTD (مانند Pt100) را در سخت‌افزار ماژول خطی‌سازی می‌کند. این کار بار محاسباتی را از پردازنده اصلی کم می‌کند و تضمین می‌کند که کنترلر بلافاصله واحدهای مهندسی دقیق و مقیاس‌بندی شده (در درجه سانتی‌گراد یا فارنهایت) را دریافت کند.

جبران‌سازی پیشرفته سیم‌های اتصال: این کارت از پیکربندی‌های RTD با ۲، ۳ و ۴ سیم پشتیبانی می‌کند. به طور خودکار مقاومت سیم‌های میدانی را جبران می‌کند و خطاهای اندازه‌گیری ناشی از کابل‌های بلند بین حسگر و کابینت کنترل را حذف می‌کند.

یکپارچگی سیستم از طریق ایزولاسیون: ایزولاسیون گالوانیکی بین کانال‌های میدانی و LocalBus DeltaV از آسیب دیدن کنترلر در اثر نویز الکتریکی یا خطاهای زمین در میدان جلوگیری می‌کند. این معماری تضمین می‌کند که خرابی یک حسگر RTD کل رک ورودی/خروجی را تحت تأثیر قرار ندهد.

قابلیت تعویض داغ ماژولار: طراحی سری M اجازه می‌دهد VE4003S6B1 در حالی که سیستم روشن است، برداشته و جایگزین شود. این قابلیت «پلاگ‌اند-پلی» تضمین می‌کند تیم‌های نگهداری بتوانند حلقه‌های دما را بدون تأثیر بر نقاط نظارت فرآیند مجاور به‌روزرسانی یا تعمیر کنند.

سؤالات متداول

س1: آیا VE4003S6B1 هنوز در دسترس است اگر تولیدکننده آن را متوقف کرده باشد؟

ج1: بله. اگرچه به طور رسمی توسط تولیدکننده متوقف شده است، ما موجودی ۱۰۰٪ نو و اصل این واحدها را نگه می‌داریم. این ماژول‌ها کارخانه‌ای مهر و موم شده و آماده استفاده فوری در رک‌های سری M موجود شما هستند.

س2: این کارت از چه نوع RTDهایی پشتیبانی می‌کند؟

ج2: VE4003S6B1 از RTDهای صنعتی رایج مانند Pt100 (پلاتین ۱۰۰ اهم)، Pt1000، Cu10 (مس) و انواع نیکل پشتیبانی می‌کند. می‌توانید هر یک از ۸ کانال را به طور مستقل از طریق نرم‌افزار DeltaV Explorer پیکربندی کنید.

س3: آیا می‌توانم از این ماژول برای اندازه‌گیری مقاومت ساده (اهم) به جای دما استفاده کنم؟

ج3: قطعاً. این ماژول به عنوان اهم‌متر با دقت بالا عمل می‌کند. می‌توانید کانال‌ها را برای گزارش مقادیر خام مقاومت (تا ۲۰۰۰ اهم) تنظیم کنید که برای حسگرهای موقعیت یا سایر ترانسدیوسرهای مقاومتی مناسب است.

س4: آیا این کارت به ترمینال بلاک خاصی نیاز دارد؟

ج4: بله. VE4003S6B1 به ترمینال بلاک ورودی/خروجی استاندارد سری M نیاز دارد. بسته به ترجیح سیم‌کشی شما، می‌توانید از ترمینال بلاک جمعی یا ترمینال بلاک پیچ‌دار جداگانه برای اتصالات RTD با ۳ یا ۴ سیم استفاده کنید.