خرید ماژول AI هارت اصلی امرسون DeltaV مدل KJ3002X1-BA1 (نسخه کپی)

2026-04-10T11:23:08+08:00

Vendor: Emerson
Type: ماژول‌های ورودی آنالوگ
Price: 199.00

جزئیات محصول

مروری بر محصول

کارت آنالوگ ورودی ۸ کاناله ۴-۲۰ میلی‌آمپر HART Emerson DeltaV KJ3002X1-BA1 یک کارت با عملکرد بالا است که برای سیستم کنترل توزیع‌شده (DCS) DeltaV سری M طراحی شده است. این ماژول به‌طور مستقیم با فرستنده‌های میدانی دو سیمه ارتباط برقرار می‌کند و متغیرهای فرایندی آنالوگ را به داده‌های دیجیتال برای کنترلر تبدیل می‌کند و همزمان تشخیص‌های دیجیتال HART را استخراج می‌نماید. با ادغام قابلیت‌های HART در سطح ورودی/خروجی، KJ3002X1-BA1 مدیریت پیشرفته دارایی‌ها و پیکربندی دستگاه را بدون نیاز به ارتباط‌گرهای دستی اضافی یا مالتی‌پلکسرهای خارجی ممکن می‌سازد. این کارت به عنوان یک پیوند حیاتی برای پایش دقیق در صنایع شیمیایی، نفت و گاز و نیروگاه‌ها عمل می‌کند.

مشخصات فنی

ویژگی | مقدار
سازنده | Emerson Process Management
شماره مدل | KJ3002X1-BA1
سری | DeltaV سری M
کانال‌های ورودی | ۸ کانال ایزوله
نوع سیگنال | ۴-۲۰ میلی‌آمپر DC با ارتباط دیجیتال HART
نوع فرستنده | دستگاه‌های میدانی دو سیمه
توان باس | ۱۲ ولت DC (سمت منطق)
وضوح مبدل A/D | ۱۶ بیت
دقت | ±۰.۱٪ از کل بازه
دمای کاری | ۰ درجه سانتی‌گراد تا +۶۰ درجه سانتی‌گراد
وزن | ۱.۴۳ پوند (۰.۶۵ کیلوگرم)
وضعیت | ۱۰۰٪ نو و اصل

مزایای مهندسی

تبدیل دیجیتال از طریق HART: کارت KJ3002X1-BA1 داده‌های «پنهان» در ابزارهای میدانی شما را باز می‌کند. این کارت به طور مداوم متغیرهای HART مانند PVهای ثانویه، وضعیت دستگاه و هشدارهای کالیبراسیون را می‌خواند و این داده‌ها را مستقیماً به DeltaV AMS Device Manager برای نگهداری پیش‌بینی شده ارسال می‌کند.

سیم‌کشی ساده دو سیمه: این کارت به طور خاص برای فرستنده‌های دو سیمه طراحی شده و پیچیدگی حلقه‌های میدانی را کاهش می‌دهد. این کارت توان لازم را به حلقه می‌دهد و در عین حال سیگنال جریان را اندازه‌گیری می‌کند، که مونتاژ تابلو را ساده‌تر و هزینه نصب را کاهش می‌دهد.

دریافت سیگنال با دقت بالا: با استفاده از تبدیل آنالوگ به دیجیتال ۱۶ بیتی، این ماژول دقت بسیار بالایی برای حلقه‌های کنترل حیاتی فراهم می‌کند. این وضوح به اپراتورها امکان می‌دهد نوسانات کوچک فرایند را که کارت‌های آنالوگ معمولی ممکن است از دست بدهند، تشخیص دهند.

طراحی قابل تعویض داغ سری M: این کارت در حامل استاندارد سری M قرار می‌گیرد و از جداسازی و نصب در حالت روشن پشتیبانی می‌کند. پرسنل نگهداری می‌توانند ماژول را بدون خاموش کردن حامل تعویض کنند و این باعث می‌شود هیچ تأثیری بر کانال‌های ورودی/خروجی مجاور نداشته باشد.

ادغام بومی DeltaV: سیستم بلافاصله پس از نصب کارت KJ3002X1-BA1 را شناسایی می‌کند. نیازی به نصب درایورهای پیچیده نیست، زیرا نرم‌افزار DeltaV به طور بومی عبور HART و نگاشت سیگنال را مدیریت می‌کند.

سؤالات متداول

س1: آیا مدل KJ3002X1-BA1 متوقف شده است؟

ج1: اگرچه سازنده به طور رسمی این مدل را متوقف اعلام کرده است، ما موجودی ۱۰۰٪ نو و اصل کارخانه‌ای ارائه می‌دهیم. این واحدها هرگز استفاده نشده‌اند و در بسته‌بندی اصلی عرضه می‌شوند تا سازگاری فوری با رک‌های سری M DeltaV شما تضمین شود.

س2: آیا این کارت از فرستنده‌های چهار سیمه پشتیبانی می‌کند؟

ج2: کارت KJ3002X1-BA1 برای فرستنده‌های دو سیمه بهینه شده است که ماژول توان حلقه را تأمین می‌کند. برای دستگاه‌های چهار سیمه (با تغذیه خارجی) ممکن است به پیکربندی ترمینال متفاوت یا ماژول ورودی آنالوگ چهار سیمه خاص نیاز داشته باشید.

س3: آیا می‌توانم از طریق این کارت به تشخیص‌های HART دسترسی داشته باشم؟

ج3: قطعاً. این کارت از عبور کامل HART پشتیبانی می‌کند. هنگامی که با نرم‌افزار DeltaV AMS جفت شود، می‌توانید ابزارهای میدانی خود را مستقیماً از ایستگاه مهندسی کالیبره، پیکربندی و عیب‌یابی کنید.

س4: این کارت به چه منبع تغذیه‌ای نیاز دارد؟

ج4: منطق داخلی با ۱۲ ولت DC تأمین شده توسط DeltaV LocalBus کار می‌کند. با این حال، حلقه‌های سمت میدانی معمولاً به ۲۴ ولت DC نیاز دارند که از طریق بلوک ترمینال زمین برای تغذیه ابزارهای ۴-۲۰ میلی‌آمپر تأمین می‌شود.