ماژول ورودی ایزوله ۸ کاناله | Foxboro RH927AH FBM214（نسخه کپی）

2026-04-13T11:09:42+08:00

Vendor: Foxboro
Type: ماژول‌های ورودی HART
Price: 190.00

مروری بر محصول

فاکس‌برو FBM214 (شماره قطعه: RH927AH) به‌عنوان یک رابط ورودی آنالوگ ۸ کاناله با دقت بالا برای سیستم‌های کنترل توزیع‌شده Foxboro I/A Series و Evo™ عمل می‌کند. این ماژول، دریافت متغیرهای فرآیندی استاندارد ۴–۲۰ میلی‌آمپر را با ارتباط دیجیتال پیشرفته HART® ترکیب می‌کند. این ماژول به اپراتورها امکان می‌دهد متغیرهای ثانویه و داده‌های تشخیصی پیش‌بینی‌کننده را از ابزارهای هوشمند میدانی بدون ایجاد اختلال در سیگنال کنترل اصلی استخراج کنند. ما این واحد را به‌صورت کاملاً نو و اورجینال عرضه می‌کنیم تا عملکرد با دسترسی بالا برای مدیریت دارایی‌های حیاتی و پایش صنعتی تضمین شود.

مشخصات فنی

ویژگی | جزئیات مشخصات
سازنده | فاکس‌برو (اشنایدر الکتریک)
مدل / شماره قطعه | FBM214 / RH927AH
تعداد کانال‌ها | ۸ کانال ایزوله‌شده جداگانه
سیگنال ورودی | ۴–۲۰ میلی‌آمپر DC + دیجیتال HART (FSK)
تبدیل A/D | مبدل آنالوگ به دیجیتال ۱۵ بیتی سیگما-دلتا
دقت | ±۰.۰۳٪ تا ±۰.۰۵٪ از کل بازه
مقاومت ورودی | ۲۵۰ اهم (معمولی)
ایزولاسیون | ایزولاسیون کامل گالوانیک بین کانال‌ها
مصرف برق | ۲.۵ W تا ۸.۵ W (بسته به بار)
نرخ به‌روزرسانی | ۱۰۰ میلی‌ثانیه برای هر کانال
رده‌بندی محیطی | کلاس ISA G3 (محیط‌های سخت)

مزایای مهندسی

ایزولاسیون جداگانه کانال‌ها: FBM214 RH927AH دارای ایزولاسیون کامل گالوانیک برای هر ۸ کانال خود است. این ساختار از ایجاد تداخل حلقه زمین جلوگیری کرده و مانع از گسترش خطای یک میدان به کل ماژول می‌شود و یکپارچگی کامل سیگنال برای ورودی‌های باقی‌مانده را حفظ می‌کند.

قابلیت میزبان HART: این ماژول به‌عنوان میزبان HART عمل می‌کند و ارتباط دوطرفه با فرستنده‌های هوشمند را ممکن می‌سازد. پارامترهای خاص دستگاه مانند کالیبراسیون حسگر و وضعیت سلامت را بازیابی می‌کند که از استراتژی‌های نگهداری پیش‌بینی‌کننده پشتیبانی کرده و زمان‌های توقف ناخواسته را کاهش می‌دهد.

پردازش دقیق سیگنال: با استفاده از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال ۱۵ بیتی سیگما-دلتا با وضوح بالا، ماژول دقتی تا ±۰.۰۳٪ ارائه می‌دهد. این سطح دقت برای انتقال مالکیت، دوزینگ شیمیایی و سایر نیازهای فرآیندی با دقت بالا حیاتی است.

پشتیبانی افزونه و دسترسی بالا: RH927AH از پیکربندی‌های افزونه ماژول پشتیبانی می‌کند. در صورت خرابی ماژول اصلی، ماژول افزونه بلافاصله از طریق فیلدباس اختصاصی فاکس‌برو کنترل حلقه را به‌دست می‌گیرد و فرآیند را آنلاین نگه می‌دارد.

مقاوم در برابر شرایط سخت: هر واحد مطابق با استانداردهای کلاس ISA G3 برای سخت‌سازی محیطی ساخته شده است. این ماژول در برابر خوردگی ناشی از آلاینده‌های هوابرد و رطوبت مقاوم است و برای سکوهای دریایی، تأسیسات فاضلاب و پالایشگاه‌های شیمیایی ایده‌آل است.

سؤالات متداول

آیا FBM214 RH927AH از متغیرهای ثانویه HART پشتیبانی می‌کند؟

بله. این ماژول متغیرهای ثانویه، ثالث و چهارم را از دستگاه‌های مجهز به HART بازیابی و پردازش می‌کند. این داده‌های دیجیتال را به پارامترهای قابل استفاده در DCS برای پایش پیشرفته و منطق کنترل تبدیل می‌کند.

ماژول در صورت قطع برق در سمت میدان چگونه عمل می‌کند؟

FBM214 گزینه‌های ایمنی قابل تنظیم دارد. می‌توانید هر کانال را برنامه‌ریزی کنید تا «آخرین مقدار را نگه دارد» یا به مقدار پیش‌فرضی (مثلاً ۳.۸ میلی‌آمپر یا ۲۱ میلی‌آمپر) تغییر وضعیت دهد تا سیستم از خطای ابزار میدانی مطلع شود.

آیا این ماژول با هر دو پلتفرم I/A Series و Evo™ سازگار است؟

قطعاً. FBM214 RH927AH به‌طور یکپارچه با سخت‌افزار قدیمی Foxboro I/A Series و معماری مدرن EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) ادغام می‌شود.

آیا می‌توانم از طریق این ماژول پیکربندی دستگاه انجام دهم؟

بله. با قابلیت میزبان HART، FBM214 امکان پیکربندی و کالیبراسیون از راه دور دستگاه را با استفاده از نرم‌افزار مدیریت دارایی یکپارچه فراهم می‌کند و نیازی به استفاده تکنسین‌ها از ارتباط‌گرهای دستی در محل نیست.