Honeywell FC-TSAI-1620M Entrée analogique 16 canaux FTA

2026-04-27T10:23:13+08:00

Type : Gestionnaire de sécurité Honeywell
Prix : 320.00

Présentation du produit

Le Honeywell FC-TSAI-1620M fonctionne comme un ensemble de terminaison de terrain (FTA) à haute intégrité conçu pour les plateformes Honeywell Safety Manager et Experion PKS. Ce module fournit 16 canaux de conditionnement de signal analogique précis, servant d'interface critique entre les transmetteurs de terrain (pression, débit, température) et le module de sécurité SAI-1620m. Conçu pour les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) critiques, il garantit une précision de 0,1 % pour une surveillance de processus à haute fiabilité. Nous fournissons cette unité comme 100 % neuve et originale pour répondre aux exigences strictes des boucles de sécurité certifiées.

Spécifications techniques

Le FC-TSAI-1620M offre une conversion haute précision et une protection robuste pour les entrées critiques de sécurité.

Catégorie | Spécification
Canaux d'entrée | 16 (organisés en 2 groupes de 8)
Plage d'entrée | 0–25 mA (compatible avec la norme 4–20 mA)
Résistance d'entrée | 250 Ω (±1 %)
Sortie vers le module | 0–4 VCC (précision 0,1 %)
Alimentation externe | 30 VCC
Protection par fusible | 315 mAT à action lente (5 × 20 mm)
Classe de sécurité | Certifié TÜV SIL3
Bornes | Bornes à vis, max 2,5 mm² (AWG 14)
Montage | Rail DIN TS32 / TS35 × 7,5
Dimensions | 210 × 70 × 60 mm

Avantages techniques

Chemin de sécurité certifié SIL3 : Ce FTA répond aux exigences TÜV SIL3, ce qui le rend adapté aux systèmes d'arrêt d'urgence (ESD) et de détection incendie et gaz (F&G). Il maintient l'intégrité du signal dans des environnements où la défaillance n'est pas une option.

Support double transmetteur : Le module s'interface avec des transmetteurs actifs et passifs. Il fournit jusqu'à 120 mA à 30 VCC pour alimenter les boucles passives, éliminant ainsi le besoin de matériel de distribution d'alimentation de terrain séparé.

Cartographie précise du signal : L'unité convertit les signaux de terrain 0–20 mA en une sortie 0–4 VCC très précise pour le module SAI-1620m. Cette précision de 0,1 % garantit que la logique de sécurité s'exécute sur la base des données les plus précises disponibles.

Protection robuste du circuit : Chaque canal est équipé d'un fusible à action lente de 315 mAT. Cette protection isole les défauts de câblage de terrain, empêchant les courts-circuits d'endommager le contrôleur de sécurité centralisé ou les canaux d'entrée voisins.

Câblage de terrain simplifié : Les bornes à vis haute densité acceptent des fils jusqu'à 2,5 mm² (AWG 14). La disposition organisée réduit l'encombrement dans l'armoire et accélère la mise en service lors des arrêts d'usine.

Durabilité industrielle : Un revêtement conforme standard protège le circuit imprimé contre l'humidité et les polluants atmosphériques corrosifs, assurant une longue durée de vie dans les conditions difficiles des raffineries et des usines chimiques.

FAQ

1. Comment le FC-TSAI-1620M gère-t-il les transmetteurs passifs de terrain ?

Le FTA inclut un circuit de limitation de courant qui fournit jusqu'à 120 mA aux transmetteurs passifs. Cette distribution d'alimentation interne simplifie l'architecture de votre armoire en supprimant la nécessité de rails d'alimentation externes pour les boucles 2 fils.

2. Le FC-TSAI-1620M est-il compatible avec les systèmes Experion PKS non sécuritaires ?

Bien qu'il soit principalement conçu pour le Honeywell Safety Manager (SIL3), il s'intègre aux environnements Experion PKS qui utilisent des contrôleurs Safety Manager pour la surveillance et le contrôle de processus à haute fiabilité.

3. Quel entretien est nécessaire pour les fusibles d'entrée ?

Le module utilise des fusibles standard 315 mAT à action lente de 5 x 20 mm. Vous pouvez facilement accéder et remplacer ces fusibles sur le FTA sans retirer l'ensemble du module du rail DIN, minimisant ainsi les temps d'arrêt de maintenance.

4. Ce module est-il livré avec un certificat d'authenticité ?

Nous fournissons le FC-TSAI-1620M comme 100 % neuf et original dans un emballage scellé d'usine. Chaque unité respecte les normes rigoureuses de fabrication Honeywell pour le matériel certifié sécurité et inclut une garantie standard de 12 mois.