Nouveau Honeywell Original 8C-PAOH51 Sortie Analogique 4-20mA

2026-04-27T09:14:04+08:00

Type : Communication HART
Prix : 320.00

Présentation du produit

Le Honeywell 8C-PAOH51 (Numéro de pièce : 51454355-175) sert de module de sortie analogique (AO) 16 canaux à haute précision pour la famille d’E/S Honeywell Série C. Ce module génère des signaux critiques de 4–20 mA pour piloter des éléments de contrôle final tels que les positionneurs de vanne, les registres et les variateurs de vitesse. Entièrement intégré aux contrôleurs Experion PKS et C300, le 8C-PAOH51 prend en charge la communication numérique HART, permettant aux ingénieurs d’effectuer la calibration et le diagnostic à distance des dispositifs de terrain intelligents. Nous fournissons ce produit 100 % neuf et d’origine pour garantir une disponibilité maximale du système et une précision optimale des boucles.

Spécifications techniques

Le 8C-PAOH51 offre une stabilité et une isolation de signal de pointe pour les boucles de processus complexes.

Catégorie | Spécification
Canaux de sortie | 16 canaux indépendants
Plage de signal | 4–20 mA (Standard) ; 0–20 mA (Optionnel)
Support HART | Protocole HART complet sur tous les canaux
Résolution | Conversion D/A 16 bits
Précision | ±0,075 % FS à 23,5 °C ; ±0,15 % FS (0–60 °C)
Capacité de charge | Jusqu’à 750 Ω (à une alimentation 24 VCC)
Fréquence de mise à jour | 100 ms par canal (configurable)
Isolation | ≥1500 Vrms (entre canaux et système)
Température de fonctionnement | –25 °C à +60 °C
Classe de protection | IP20 (installation en armoire requise)

Avantages pour l’ingénierie

Contrôle précis des actionneurs : La conversion D/A 16 bits offre un contrôle fin du positionnement des vannes. Cette précision élimine les oscillations du processus et améliore l’efficacité globale de l’usine.

Isolation électrique supérieure : L’isolation de 1500 Vrms protège le contrôleur C300 contre les surtensions électriques côté terrain et les boucles de masse. Cette architecture empêche qu’une défaillance d’un canal ne se propage à l’ensemble du rack d’E/S.

Maintenance pilotée par HART : Le module facilite la communication bidirectionnelle HART. Les équipes de maintenance peuvent lire les signatures de déplacement des actionneurs et écrire les paramètres de configuration directement depuis la salle de contrôle, réduisant ainsi considérablement l’exposition sur le terrain et les coûts de main-d’œuvre.

Réponse dynamique : Avec un temps de stabilisation de sortie inférieur à 10 ms, le 8C-PAOH51 gère les changements rapides de consigne. Il est idéal pour les processus dynamiques à grande vitesse dans la production d’énergie et la fabrication chimique.

Fiabilité à chaud échangeable : Le design mécanique permet le « Hot-Plugging » dans la Série C IOTA. Vous pouvez remplacer un module sans interrompre l’alimentation ni la communication des modules adjacents, garantissant une disponibilité 24/7 pour les opérations critiques.

FAQ

1. Le 8C-PAOH51 prend-il en charge des configurations redondantes pour les vannes critiques ?

Oui. Associé à un ensemble de terminaison d’E/S Série C redondant (IOTA), le 8C-PAOH51 supporte une redondance complète. Le contrôleur C300 gère le transfert sans à-coup entre les modules AO primaire et secondaire en cas de défaillance matérielle.

2. Que se passe-t-il au signal de sortie si la communication avec le contrôleur C300 est perdue ?

Le module dispose de comportements « Safe-state » (FAILOPT). Lors de la configuration dans Experion PKS, vous pouvez programmer chaque canal pour maintenir sa dernière valeur ou basculer vers un courant sûr prédéfini (par exemple, 4 mA ou 0 mA) afin d’assurer que l’équipement de terrain atteigne une position sécurisée.

3. Puis-je utiliser ce module pour des actionneurs non HART ?

Absolument. Le 8C-PAOH51 fonctionne comme une carte de sortie analogique standard 4-20 mA haute performance. Si aucun dispositif HART n’est détecté, il opère en mode analogique standard sans configuration spécifique.

4. Comment le 8C-PAOH51 gère-t-il les courts-circuits dans le câblage de terrain ?

Le module intègre une protection contre les surintensités et les courts-circuits. En cas de défaut sur les fils de terrain, le module limite le courant pour protéger son circuit interne et déclenche une alarme de diagnostic en temps réel dans le système Experion.