Module d'entrée 120V AC IC693MDL340 GE Fanuc PLC

2026-04-23T10:30:13+08:00

Fournisseur : GE Fanuc
Type : GE Fanuc Série 90-30
Prix : 370.00

Présentation du produit

Le GE Fanuc IC693MDL340 sert d'interface d'entrée discrète spécialisée 120 VAC pour la plateforme PLC Série 90-30. Ce module 100 % neuf original facilite l'acquisition numérique des signaux provenant d'appareils de terrain tels que boutons-poussoirs, interrupteurs de fin de course et capteurs de proximité fonctionnant sous tension secteur AC standard. En convertissant les signaux de terrain haute tension en données au niveau logique pour le CPU du PLC, l'IC693MDL340 assure une surveillance fiable des états de processus dans des systèmes complexes d'automatisation industrielle et de gestion énergétique. Son architecture haute densité à 16 points maximise l'espace en rack tout en maintenant une protection électrique supérieure.

Spécifications techniques

Paramètre | Détails de la spécification
Numéro de modèle | IC693MDL340
Fabricant | GE Fanuc (General Electric)
Type d'entrée | Entrée AC discrète
Nombre d'entrées | 16 points
Tension nominale | 120 VAC
Plage de tension | 0 à 132 VAC (50/60 Hz)
Configuration d'entrée | 2 groupes isolés (8 points par groupe)
Courant d'entrée | 10 mA (typique à la tension nominale)
Impédance d'entrée | 12 kΩ
Tension d'isolation | 1500 V RMS (logique vers terrain)
Temps de réponse | 25 ms (typique)
Courant du bus arrière | 90 mA @ 5 VDC
Température de fonctionnement | 0°C à +60°C

Avantages techniques

Architecture isolée à double groupe : L'IC693MDL340 organise ses 16 entrées en deux groupes indépendants de huit points. Cette conception permet aux ingénieurs d'interfacer différentes sources d'alimentation AC ou phases séparées sur un seul module, évitant les défauts de circuits croisés et simplifiant le câblage terrain dans les armoires de commande multi-sources.

Suppression supérieure du bruit : Les environnements industriels génèrent d'importantes interférences électromagnétiques (EMI). Ce module intègre un filtrage matériel du bruit et un délai de réponse de 25 ms pour éliminer les rebonds de contact des interrupteurs mécaniques, garantissant que le CPU du PLC reçoit uniquement des transitions de signal valides et stabilisées.

Protection optique galvanique : L'isolation optique 1500 V RMS crée une barrière physique entre le câblage terrain 120 VAC et la logique sensible 5 VDC du bus arrière. Cette protection empêche les transitoires haute tension ou les boucles de masse d'endommager le CPU ou les modules E/S adjacents.

Diagnostic visuel instantané : Des indicateurs LED individuels sont présents en façade du module pour chaque canal. Ces LED permettent au personnel de maintenance de vérifier la présence de tension terrain au niveau du module sans utiliser de multimètre, réduisant considérablement le temps moyen de réparation (MTTR).

Efficacité thermique : Ne consommant que 90 mA sur le bus arrière, l'IC693MDL340 maintient une faible empreinte thermique. Cette efficacité permet des configurations en rack haute densité sans dépasser les limites thermiques de l'alimentation ni nécessiter de ventilateurs supplémentaires.

Questions fréquentes

Q : L'IC693MDL340 peut-il détecter des signaux 24 V DC ?

R : Non. L'IC693MDL340 est spécifiquement conçu pour des signaux 120 VAC. Le circuit interne nécessite une onde sinusoïdale AC pour dépasser l'impédance d'entrée et déclencher l'état « ON ». Pour des applications DC, utilisez un module de la série MDL6xx.

Q : Que se passe-t-il si la tension terrain dépasse 132 VAC ?

R : Fonctionner au-delà du seuil de 132 VAC risque de surchauffer les résistances d'entrée et potentiellement d'endommager les isolateurs optiques. Assurez-vous toujours que votre alimentation AC reste dans la plage spécifiée de 0 à 132 VAC.

Q : Ce module est-il compatible avec toutes les plaques de base Série 90-30 ?

R : Oui. L'IC693MDL340 s'installe dans n'importe quel emplacement E/S standard d'une plaque de base Série 90-30 5 ou 10 emplacements et s'intègre parfaitement avec tous les modèles de CPU Série 90-30.

Q : Le temps de réponse de 25 ms affecte-t-il les applications à haute vitesse ?

R : Le délai de 25 ms est conçu pour les dispositifs d'interface humaine standard et les interrupteurs mécaniques. Pour la détection d'impulsions ultra-rapides ou le retour de contrôle de mouvement, nous recommandons d'utiliser un module compteur haute vitesse (APU) ou un module d'entrée DC avec filtres configurables.