Carte d'entrée 4-20mA Série 8 Honeywell 8C-TAIX51 Originale

2026-04-27T09:43:09+08:00

Type : Acquisition de signal 4-20mA
Prix : 320.00

Présentation du produit

Le Honeywell 8C-TAIX51 (Numéro de pièce : 51306979-175) est un module d'entrée analogique haute performance conçu pour l'architecture d'E/S Série 8. Ce module offre 16 canaux dédiés pour l'acquisition précise de signaux de courant 4-20 mA provenant des transmetteurs de terrain. Il s'intègre directement aux contrôleurs Honeywell Experion PKS et C300, convertissant les variables de processus critiques en valeurs numériques 16 bits. Nous fournissons cette unité en tant que 100 % neuve et originale, avec une configuration IOTA non redondante pour une surveillance des processus à haute précision et économique.

Spécifications techniques

Le 8C-TAIX51 offre une numérisation rapide et un conditionnement de signal robuste pour les environnements d'automatisation industrielle.

Catégorie | Spécification
Canaux d'entrée | 16 canaux
Type d'entrée | Courant (4-20 mA uniquement)
Résolution A/N | 16 bits
Vitesse de balayage d'entrée | 50 ms
Précision | ±0,1 % pleine échelle typique
Rejet du mode commun | 70 dB (continu à 60 Hz)
Diaphonie | -60 dB (canal à canal)
Tension d'entrée maximale | ±30 volts
Température de fonctionnement | –40°C à +70°C
Dimensions | 4,1 cm x 18,6 cm x 12,9 cm
Poids | 0,26 kg à 0,3 kg

Avantages techniques

Acquisition rapide du signal : Une vitesse de balayage d'entrée de 50 ms garantit que le contrôleur reçoit des données en temps réel du terrain. Cette rapidité permet des boucles de contrôle plus serrées dans des processus dynamiques tels que la surveillance de turbines ou les réactions chimiques.

Précision haute résolution : Le convertisseur A/N 16 bits offre une granularité exceptionnelle, permettant au système de détecter des variations minimes des signaux 4-20 mA. Cette précision réduit les erreurs de mesure et améliore le rendement global du produit.

Excellente atténuation des interférences : Avec un rapport de rejet du mode commun (CMRR) de 70 dB, le 8C-TAIX51 filtre efficacement les bruits électriques industriels. Cela garantit l'intégrité du signal même lorsque les câbles de terrain passent à proximité d'équipements haute tension ou de moteurs.

Conception compacte non redondante : La fixation IOTA de 6 pouces et le profil léger (0,26 kg) en font un choix idéal pour les armoires à espace limité où la redondance n'est pas une exigence principale, réduisant ainsi considérablement les coûts matériels.

Robuste pour environnements difficiles : Le module fonctionne dans une plage de températures extrêmes de -40°C à +70°C. Des mesures de protection standard contre les contraintes environnementales assurent une fiabilité à long terme dans les raffineries et centrales électriques.

FAQ

1. Le 8C-TAIX51 prend-il en charge les entrées en millivolts ou thermocouples ?

Le 8C-TAIX51 51306979-175 est spécifiquement conçu pour les boucles de courant 4-20 mA. Pour les thermocouples ou sources en mV faibles, il convient de choisir la version d'entrée T/C spécialisée des modules Série 8 afin d'assurer une compensation correcte de la jonction froide.

2. Puis-je installer ce module sur un IOTA redondant ?

Le 8C-TAIX51 est conçu pour des applications non redondantes. Il se monte généralement sur un IOTA non redondant de 6 pouces. Pour des boucles critiques nécessitant une capacité de basculement, un module compatible redondance et un IOTA correspondant doivent être utilisés.

3. Ce module est-il échangeable à chaud ?

Oui. Comme la plupart des composants d'E/S Série 8 de Honeywell, le 8C-TAIX51 supporte l'échange à chaud. Vous pouvez retirer et remplacer le module sans déconnecter le câblage de terrain ni arrêter l'ensemble du rack d'E/S.

4. Quelle est la garantie standard pour une unité neuve ?

Nous offrons une garantie de 12 mois sur tous les modules 100 % neufs et originaux 8C-TAIX51. Chaque unité subit des tests rigoureux en usine pour répondre aux normes de qualité strictes de Honeywell avant expédition.