Module d'entrée analogique sécurisé 16 canaux | Honeywell FC-SAI-1620M（副本）

2026-04-27T10:40:44+08:00

Type : Matériel certifié SIL3
Prix : 320.00

Présentation du produit

Le Honeywell FC-SAI-1620M (SAI-1620m) sert de module d'entrée analogique de sécurité (SAI) principal pour les plateformes Honeywell Safety Manager et Experion PKS. Ce module haute densité comprend 16 canaux indépendants conçus pour acquérir des signaux critiques 4–20 mA provenant de transmetteurs de terrain avec une précision exceptionnelle et une interférence minimale. Conçu pour les systèmes instrumentés de sécurité (SIS), le FC-SAI-1620M offre la fiabilité matérielle nécessaire pour les arrêts d'urgence (ESD) et la surveillance critique. Nous proposons cette unité 100 % neuve et originale dans son emballage d'usine afin de garantir que vos boucles de sécurité restent conformes à la norme TÜV SIL3.

Spécifications techniques

Le FC-SAI-1620M utilise des entrées à haute impédance et une étape de conversion A/N précise pour assurer l'intégrité du signal sur les 16 canaux.

Catégorie | Spécification
Canaux d'entrée | 16 entrées analogiques sécurisées
Plage d'entrée | 0 à 4,1 V (Prend en charge 4–20 mA via FTA)
Convertisseur A/N | 12 bits avec une inexactitude de ±1 LSB
Inexactitude du module | < 0,25 % de l'échelle complète
Résistance d'entrée | > 1 MΩ (Haute impédance)
Alimentation | 5 Vcc (35 mA) & 24 Vcc (35 mA)
Signal maximal absolu | ±36 Vcc
Diaphonie | > 60 dB (interférence minimale)
Certification de sécurité | TÜV SIL3
Montage | Montage sur rail DIN (via IOTA/FTA)
Température de fonctionnement | 0 °C à +60 °C

Avantages techniques

Diaphonie ultra-faible : Le module présente un rapport de rejet de diaphonie supérieur à 60 dB. Cette isolation électrique avancée garantit que les fluctuations de signal sur un canal n'affectent pas les lectures des canaux adjacents, maintenant ainsi la pureté des données dans les armoires haute densité.

Intégrité SIL3 pour les boucles de sécurité : Certifié TÜV SIL3, le FC-SAI-1620M exécute la logique dans des applications critiques pour la sécurité. Il offre la performance tolérante aux pannes requise pour les raffineries, les usines chimiques et les centrales électriques.

Conversion A/N précise : Le convertisseur A/N 12 bits avec une inexactitude de ±1 LSB fournit une résolution granulaire pour les signaux analogiques. Cette précision permet de détecter de petites déviations de processus, facilitant des réponses rapides en cas de conditions dangereuses.

Protection robuste des entrées : Le module supporte un signal d'entrée maximal absolu de ±36 Vcc. Cette robustesse protège les circuits logiques internes contre les erreurs de câblage côté terrain, les surtensions et les conditions potentielles de sur-tension.

Diagnostic matériel avancé : Le SAI-1620m surveille en continu la santé interne et au niveau des canaux. Il détecte les circuits ouverts, les courts-circuits et les défaillances matérielles, déclenchant des alarmes immédiates dans le système Safety Manager pour garantir un fonctionnement "sans danger en cas de panne".

Intégration système fluide : Conçu spécifiquement pour l'écosystème Safety Manager, le module s'intègre nativement avec Experion PKS. Cela permet aux ingénieurs de gérer les données de sécurité et de contrôle des processus via une interface unifiée tout en maintenant la séparation physique et logique de la sécurité.

FAQ

1. Le FC-SAI-1620M nécessite-t-il un ensemble de terminaison de terrain (FTA) spécifique ?

Oui. Pour interfacer avec des transmetteurs de terrain standard 4-20 mA, le FC-SAI-1620M est généralement associé à un FTA (comme le FC-TSAI-1620M). Le FTA fournit les résistances de précision de 250 Ω nécessaires pour convertir les signaux de courant en plage 0–4,1 V requise par la carte.

2. Ce module convient-il aux transmetteurs actifs et passifs ?

Le FC-SAI-1620M gère les signaux provenant à la fois de transmetteurs actifs (auto-alimentés) et passifs (alimentés par boucle), à condition que l'ensemble de terminaison de terrain associé soit câblé pour fournir l'alimentation en boucle 24 VCC lorsque nécessaire.

3. Quelle est l'importance de la résolution 12 bits pour les applications de sécurité ?

La résolution 12 bits offre 4 096 niveaux discrets pour le signal 4-20 mA. Cela fournit suffisamment de détails pour que la logique de sécurité distingue entre le bruit normal du processus et une tendance légitime vers un point de consigne de sécurité, réduisant ainsi la probabilité de déclenchements intempestifs.

4. Comment confirmer la compatibilité avec le suffixe "M" ?

Le suffixe "M" dans FC-SAI-1620M désigne souvent la révision matérielle spécifique ou la version de revêtement adaptée aux systèmes Safety Manager contemporains. Nous fournissons la dernière version originale d'usine pour garantir une compatibilité totale avec vos contrôleurs C300 et Safety Manager existants.