3BSE018161R1 IC694MDL350 GE Module AC isolé 16 points (copie)

2026-04-28T16:51:46+08:00

Fournisseur : GE Fanuc
Type : Modules de sortie discrets
Prix : 260.00

Présentation du produit

Le GE Fanuc IC694MDL350 fonctionne comme un module de sortie discrète haute densité pour la plateforme PLC PACSystems RX3i. Il offre 16 canaux de sortie indépendants et isolés conçus pour piloter des dispositifs de terrain en courant alternatif tels que des démarreurs de moteur, des électrovannes et des voyants indicateurs. Fonctionnant à une tension nominale de 120/240 VAC, ce module assure une séparation supérieure des signaux, empêchant le bruit électrique et les boucles de masse d'affecter la logique du backplane. Nous fournissons ce composant en tant que matériel 100 % neuf original, spécifiquement optimisé pour la communication par bus série haute vitesse sur les plaques de base universelles et standard RX3i.

Spécifications techniques

L'IC694MDL350 offre une commutation robuste de puissance AC avec les paramètres techniques suivants :

Numéro de modèle : IC694MDL350

Compatibilité système : PACSystems RX3i (Firmware 3.5 ou ultérieur requis)

Points de sortie : 16 canaux isolés

Tension nominale : 120/240 Volts AC

Plage de tension de sortie : 74 à 265 VAC (47 à 63 Hz)

Courant maximal : 2 Ampères par point

Courant de charge minimal : 10 mA par point

Courant d'appel : 20 Ampères maximum pour un cycle

Temps de réponse : 1/2 cycle maximum (Marche/Arrêt)

Consommation électrique : 315 mA depuis le bus backplane 5V

Courant de fuite : 2 mA maximum

Chute de tension : 1,5 Volts maximum

Température de fonctionnement : 0°C à +60°C

Dimensions : Module RX3i standard à emplacement unique

Avantages techniques

L'IC694MDL350 répond aux besoins critiques de performance et de maintenance en automatisation des procédés :

Isolation canal à canal : Les 16 sorties isolées permettent au module de contrôler des dispositifs de terrain alimentés par différentes phases AC ou différentes sources d'alimentation. Cette isolation empêche qu'une seule défaillance électrique ne se propage à plusieurs canaux, augmentant significativement la disponibilité globale du système.

Diagnostic intelligent du CPU : Le module surveille en continu l'état du bornier côté terrain. Il signale toute anomalie de câblage ou problème de connexion des bornes directement au CPU RX3i, permettant aux opérateurs d'identifier et de résoudre les défauts via l'interface logicielle sans intervention manuelle.

Gestion des surtensions de courant élevé : Une capacité d'appel de 20 Ampères pendant un cycle complet permet au module de gérer les courants de démarrage élevés requis par les charges inductives telles que les gros contacteurs et électrovannes. Cette robustesse évite les déclenchements intempestifs et l'usure prématurée des composants.

Performance du bus série haute vitesse : Le module utilise le bus série haute vitesse RX3i. Cela garantit que le CPU met à jour les 16 états de sortie en un seul cycle de balayage, offrant les temps de réponse rapides nécessaires aux applications de conditionnement synchronisé et de manutention de matériaux.

FAQ

Q : Quels borniers sont compatibles avec l'IC694MDL350 ?R : Ce module nécessite un bornier dédié pour le câblage terrain. Vous devez utiliser soit les connecteurs IC694TBBX32 (style boîte) soit IC693TBSX32 (style ressort). Veuillez noter que le bornier est vendu séparément du module.

Q : L'IC694MDL350 supporte-t-il le remplacement à chaud ?R : Oui. L'architecture PACSystems RX3i prend en charge l'insertion et le retrait à chaud de l'IC694MDL350. Cela vous permet de remplacer un module lors de la maintenance sans couper l'alimentation de toute la baie PLC, minimisant ainsi les interruptions de processus.

Q : Y a-t-il des fusibles internes pour protéger les 16 canaux de sortie ?R : Non, l'IC694MDL350 ne contient pas de fusibles internes. Les ingénieurs doivent prévoir un fusible externe pour chaque point de sortie ou groupe afin de protéger le module et le câblage terrain contre les surintensités ou courts-circuits.

Q : Quelle est la version minimale du firmware requise pour le CPU RX3i ?R : Pour garantir un rapport complet des diagnostics et la compatibilité avec le bus haute vitesse, votre contrôleur RX3i doit fonctionner avec la version 3.5 du firmware ou supérieure. L'utilisation d'une version antérieure peut entraîner des erreurs de communication ou une visibilité limitée des diagnostics.