Module de sortie numérique 16 canaux | Honeywell 51454472-175

2026-04-27T09:58:47+08:00

Type : Sortie discrète 24VCC
Prix : 320.00

Présentation du produit

Le Honeywell 8C-PDODA1 (Numéro de pièce : 51454472-175) sert de module de sortie numérique (DO) haute performance au sein de la famille Honeywell Series 8 I/O. Ce module offre 16 canaux de sortie discrets 24 VCC indépendants conçus pour piloter des dispositifs de terrain tels que des solénoïdes, des relais et des indicateurs. Entièrement intégré à l’environnement Experion PKS et contrôleur C300 , le 8C-PDODA1 garantit un contrôle précis et rapide pour les processus industriels critiques. Nous fournissons cette unité en état 100 % neuf d’origine et scellé en usine pour assurer le plus haut niveau de fiabilité du système.

Spécifications techniques

Le 8C-PDODA1 offre des capacités de commutation robustes avec une protection intégrée pour les boucles industrielles sévères.

Catégorie | Spécification
Canaux de sortie | 16 sorties numériques indépendantes
Type de signal | Sortie discrète 24 VCC
Capacité de charge | Prend en charge les charges inductives et résistives
Temps de réponse | Vitesse de commutation <1 ms
Isolation | De canal à canal et de canal à système
Tension de fonctionnement | 24 VCC (alimentation via la base I/O)
Température de fonctionnement | –40°C à +70°C
Température de stockage | –40°C à +85°C
Dimensions | 6,1 cm x 15,3 cm x 14,4 cm
Poids | 0,3 kg à 0,35 kg
Certifications | CE, UL, CSA, ATEX

Avantages techniques

Contrôle discret à haute vitesse : Le module atteint un temps de réponse inférieur à 1 ms. Cette capacité de commutation rapide permet un contrôle de haute précision des éléments finaux, essentiel pour les verrouillages de sécurité et la logique de séquence rapide.

Protection complète des circuits : Chaque canal intègre une protection contre les surintensités, les courts-circuits et les surtensions. Cela empêche les défauts électriques côté terrain de se propager vers le backplane I/O ou d’endommager le contrôleur C300.

Diagnostic avancé des défauts : Le 8C-PDODA1 surveille en continu l’état des sorties et l’intégrité des canaux. Il détecte et signale en temps réel les défauts de signal à la station Experion PKS, permettant aux équipes de maintenance d’identifier instantanément les fils cassés ou les dispositifs de terrain défaillants.

Résilience thermique et environnementale : Avec une plage de fonctionnement de -40°C à +70°C, ce module fonctionne parfaitement dans des armoires de terrain non climatisées. Le revêtement protecteur protège le circuit imprimé contre l’humidité, la poussière et les gaz industriels corrosifs.

Maintenance optimisée (échange à chaud) : L’architecture du châssis Series 8 supporte l’échange à chaud. Vous pouvez remplacer le module 8C-PDODA1 sans couper l’alimentation du reste du rack, assurant ainsi une disponibilité continue des boucles de processus non affectées.

FAQ

1. Quels types de charges de terrain le 8C-PDODA1 peut-il piloter directement ?

Le 8C-PDODA1 pilote à la fois des charges inductives et résistives. Il est couramment utilisé pour contrôler des électrovannes 24 VCC, des relais d’interposition, des contacts de démarreur moteur et des lampes indicatrices de statut dans une usine de traitement.

2. Le module détecte-t-il une condition de « fil coupé » sur la sortie ?

Oui. Le module dispose de diagnostics avancés qui surveillent l’état de la sortie. En cas de rupture de fil ou de défaillance d’une bobine sur le terrain, le système génère une alarme de diagnostic dans le journal des événements Experion PKS pour alerter l’opérateur.

3. Y a-t-il une différence entre le 51454472-175 et les versions plus anciennes ?

Le 51454472-175 est le dernier numéro de pièce spécifié par le fabricant pour le 8C-PDODA1, conforme aux normes industrielles actuelles pour le matériel Series 8 et garantissant une compatibilité totale avec le firmware moderne du contrôleur C300.

4. Comment l’alimentation 24 VCC est-elle fournie aux sorties ?

L’alimentation d’excitation 24 VCC est généralement fournie via la base I/O Series 8 (IOTA). Cela garantit une distribution d’énergie propre et régulée pour les 16 canaux de sortie tout en maintenant l’isolation électrique par rapport à la logique de contrôle.