Alimentation de remplacement Yokogawa NFPW442-10 Style S2

2026-04-29T10:00:41+08:00

Fournisseur : Yokogawa
Type : Modules d'alimentation
Prix : 360.00

Présentation du produit

Le Yokogawa NFPW442-10 sert de colonne vertébrale énergétique principale pour les contrôleurs autonomes STARDOM FCN/FCJ et le matériel associé. Ce module d'alimentation Style S2 convertit une entrée AC haute tension en rails DC précisément régulés de 5,1 V et 24 V pour alimenter les CPU, les modules E/S et les interfaces de communication. Nous fournissons cette unité en tant que 100 % neuve et originale, garantissant que vos systèmes de contrôle critiques et systèmes instrumentés de sécurité (SIS) reçoivent une alimentation stable et sans bruit dans des environnements de processus exigeants.

Spécifications techniques

Le NFPW442-10 utilise une conception à haute efficacité pour supporter des charges pleine baie tout en minimisant la dissipation thermique :

Caractéristique | Spécification
Modèle / Style | NFPW442-10 / Style S2
Compatibilité système | STARDOM, CENTUM VP, ProSafe-RS
Tension d'entrée | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Courant d'entrée | 0,7 A
Sortie 1 | 5,1 V DC @ 7,8 A
Sortie 2 | 24 V DC @ 4,0 A
Capacité de puissance | 60 W typique
Redondance | Prend en charge la configuration à double alimentation
Dimensions | 49,7 × 130 × 146,5 mm
Température de fonctionnement | 0 °C à +55 °C

Avantages techniques

Le NFPW442-10 intègre des fonctionnalités avancées de Fiabilité, Disponibilité et Maintenabilité (RAS) pour résoudre les défis courants d'alimentation industrielle :

Continuité échangeable à chaud : Le module supporte le remplacement à chaud. Cela permet aux équipes de maintenance de remplacer une unité d'alimentation sans couper l'alimentation de la baie ni interrompre la logique de contrôle du processus, éliminant ainsi les temps d'arrêt lors des opérations de maintenance courantes.

Précision à double sortie : Contrairement aux alimentations industrielles standard, le NFPW442-10 fournit deux tensions DC régulées distinctes. Le rail 5,1 V alimente la logique numérique sensible, tandis que le rail 24 V alimente les E/S côté terrain et les capteurs alimentés en boucle, assurant une isolation complète et une stabilité à travers le système.

Diagnostics de santé intégrés : La surveillance intégrée de l'état de l'alimentation et les voyants LED de statut fournissent un retour visuel et numérique immédiat. Le système détecte instantanément les fluctuations de tension ou les défaillances internes, permettant au contrôleur de déclencher des alarmes avant une coupure générale du système.

Refroidissement par convection passive : Le module utilise la convection naturelle pour le refroidissement, éliminant le besoin de ventilateurs mécaniques. L'absence de pièces mobiles augmente significativement le temps moyen entre pannes (MTBF) et permet un fonctionnement fiable dans des environnements poussiéreux comme les papeteries et les usines chimiques.

FAQ

Q : Puis-je utiliser le NFPW442-10 en configuration redondante avec des tensions d'entrée différentes ?

R : Non. Lors de l'utilisation d'une redondance à double alimentation dans une baie Yokogawa (comme la NFBU200), les deux modules NFPW442-10 doivent recevoir des tensions d'entrée compatibles pour assurer un partage de charge équilibré et un rapport de diagnostic correct.

Q : Ce module nécessite-t-il une plaque de base ou une baie spécifique ?

R : Oui. Le NFPW442-10 s'installe dans des baies Yokogawa standard, telles que la NFBU200 ou la NFBU050. Il occupe les emplacements dédiés à l'alimentation situés à l'extrémité du backplane pour garantir une distribution optimale de l'énergie sur le bus.

Q : Le NFPW442-10 est-il compatible avec les anciens systèmes Style S1 ?

R : Les modules Style S2 offrent généralement une meilleure efficacité et des fonctionnalités de diagnostic améliorées. Bien qu'ils conservent souvent une compatibilité physique rétroactive, vous devez vérifier le style de baie spécifique et le firmware du système pour garantir que toutes les fonctions RAS (Fiabilité, Disponibilité et Maintenabilité) fonctionnent correctement.

Q : Qu'indique une défaillance de l'alimentation ?

R : Le module dispose de voyants LED de statut en façade. La perte du voyant "READY" ou l'activation d'un indicateur "ALARM" signale une panne interne ou une perte d'alimentation d'entrée, permettant une action corrective immédiate.