Modul ulaza 120V AC IC693MDL340 GE Fanuc PLC

2026-04-23T10:30:13+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: GE Fanuc Serija 90-30
Price: 370.00

Pregled proizvoda

GE Fanuc IC693MDL340 služi kao specijalizirani diskretni ulazni sučelje na 120 VAC za PLC platformu Series 90-30. Ovaj 100% potpuno novi originalni modul omogućuje digitalno prikupljanje signala s uređaja na terenu poput tipki, graničnih sklopki i senzora približavanja koji rade na standardnom AC naponu mreže. Pretvaranjem visokog napona signala s terena u logičke razine podataka za PLC CPU, IC693MDL340 osigurava pouzdano praćenje stanja procesa u složenim sustavima automatizacije tvornica i upravljanja energijom. Njegova gustoća od 16 točaka maksimizira prostor na nosaču uz održavanje vrhunske električne zaštite.

Tehničke specifikacije

Parametar | Detalji specifikacije
Broj modela | IC693MDL340
Proizvođač | GE Fanuc (General Electric)
Vrsta ulaza | Diskretni AC ulaz
Broj ulaza | 16 točaka
Nazivni napon | 120 VAC
Raspon napona | 0 do 132 VAC (50/60 Hz)
Konfiguracija ulaza | 2 izolirane grupe (8 točaka po grupi)
Ulazna struja | 10 mA (tipično pri nazivnom naponu)
Ulazni otpor | 12 kΩ
Izolacijski napon | 1500 V RMS (logika prema terenu)
Vrijeme odziva | 25 ms (tipično)
Struja sabirnice | 90 mA @ 5 VDC
Radna temperatura | 0°C do +60°C

Inženjerske prednosti

Izolirana arhitektura s dvije grupe: IC693MDL340 organizira svojih 16 ulaza u dvije neovisne grupe po osam točaka. Ovaj dizajn omogućuje inženjerima povezivanje s različitim AC izvorima napajanja ili odvojenim fazama na jednom modulu, sprječavajući kvarove među krugovima i pojednostavljujući ožičenje na terenu u upravljačkim ormarima s više izvora.

Izvrsno suzbijanje šuma: Industrijska okruženja stvaraju značajne elektromagnetske smetnje (EMI). Ovaj modul uključuje hardversko filtriranje šuma i kašnjenje odziva od 25 ms za uklanjanje "odskoka kontakta" mehaničkih prekidača, osiguravajući da PLC CPU prima samo valjane, stabilizirane prijelaze signala.

Galvanska optička zaštita: Optička izolacija od 1500 V RMS stvara fizičku barijeru između 120 VAC ožičenja na terenu i osjetljive 5 VDC logike sabirnice. Ova zaštita sprječava oštećenja CPU-a ili susjednih I/O modula uslijed visokih naponskih prijelaznih pojava ili uzemljenja petlji.

Trenutna vizualna dijagnostika: Pojedinačne LED diode nalaze se na prednjoj strani modula za svaki kanal. Ove LED diode omogućuju održavateljima da provjere prisutnost napona na terenu na razini modula bez upotrebe multimetra, značajno smanjujući prosječno vrijeme popravka (MTTR).

Toplinska učinkovitost: Povlačeći samo 90 mA sa sabirnice, IC693MDL340 održava nizak toplinski otisak. Ova učinkovitost dopušta konfiguracije visokog stupnja gustoće na nosaču bez prekoračenja toplinskih ograničenja napajanja ili potrebe za dodatnim ventilatorima za hlađenje.

Česta pitanja

P: Može li IC693MDL340 detektirati 24V DC signale?

O: Ne. IC693MDL340 je posebno dizajniran za 120 VAC signale. Unutarnji sklop zahtijeva AC sinusni val za prevladavanje ulaznog otpora i aktiviranje stanja "UKLJUČENO". Za DC primjene koristite modul serije MDL6xx.

P: Što se događa ako napon na terenu premaši 132 VAC?

O: Rad iznad praga od 132 VAC može uzrokovati pregrijavanje ulaznih otpornika i potencijalno oštetiti optičke izolatore. Uvijek osigurajte da vaš AC izvor ostane unutar specificiranog raspona od 0–132 VAC.

P: Je li ovaj modul kompatibilan sa svim nosačima Series 90-30?

O: Da. IC693MDL340 se ugrađuje u bilo koji standardni I/O utor nosača Series 90-30 s 5 ili 10 utora i besprijekorno se integrira sa svim CPU modelima Series 90-30.

P: Utječe li vrijeme odziva od 25 ms na aplikacije velike brzine?

O: Kašnjenje od 25 ms dizajnirano je za standardne uređaje za ljudsku interakciju i mehaničke prekidače. Za ultra-brzu detekciju impulsa ili povratne informacije upravljanja kretanjem preporučujemo korištenje modula visokobrzinskog brojača (APU) ili DC ulaznog modula s konfigurabilnim filtrima.