8C-TAIX51 Honeywell Serija 8 4-20mA ulazna kartica original

2026-04-27T09:43:09+08:00

Type: Prikupljanje signala 4-20mA
Price: 320.00

Pregled proizvoda

Honeywell 8C-TAIX51 (Broj dijela: 51306979-175) je visokoučinkovit modul za analogni ulaz dizajniran za I/O arhitekturu serije 8. Ovaj modul pruža 16 namjenskih kanala za precizno prikupljanje strujnih signala 4-20 mA s terenskih predajnika. Integrira se izravno s Honeywell Experion PKS i C300 kontrolerima, pretvarajući kritične procesne varijable u 16-bitne digitalne vrijednosti. Ovaj uređaj isporučujemo kao 100% potpuno nov i originalan, s ne-redundantnom IOTA konfiguracijom za isplativo i visoko precizno praćenje procesa.

Tehničke specifikacije

8C-TAIX51 omogućuje brzu skeniranje i robusno kondicioniranje signala za industrijska automatizacijska okruženja.

Kategorija | Specifikacija
Ulazni kanali | 16 kanala
Vrsta ulaza | Struja (samo 4-20 mA)
A/D rezolucija | 16-bitna
Brzina skeniranja ulaza | 50 ms
Točnost | ±0,1% FS tipično
Odbijanje zajedničkog moda | 70 dB (od istosmjerne do 60 Hz)
Preslušavanje | -60 dB (kanal prema kanalu)
Maksimalni ulazni napon | ±30 volti
Radna temperatura | –40°C do +70°C
Dimenzije | 4,1 cm x 18,6 cm x 12,9 cm
Težina | 0,26 kg do 0,3 kg

Inženjerske prednosti

Brzo prikupljanje signala: Brzina skeniranja ulaza od 50 ms osigurava da kontroler prima podatke u stvarnom vremenu s terena. Ova brzina omogućuje preciznije upravljanje u dinamičnim procesima poput nadzora turbina ili kemijskih reakcija.

Visoka rezolucija i točnost: 16-bitni A/D pretvarač pruža iznimnu granularnost, omogućujući sustavu da detektira sitne promjene u 4-20 mA signalima. Ova preciznost smanjuje pogreške mjerenja i poboljšava ukupni prinos proizvoda.

Izvrsna zaštita od smetnji: S omjerom odbijanja zajedničkog moda (CMRR) od 70 dB, 8C-TAIX51 učinkovito filtrira industrijsku električnu buku. To osigurava integritet signala čak i kada terenski kabeli prolaze blizu visokog napona ili motora.

Kompaktan ne-redundantni dizajn: Zahtjev za montažu na 6-inčni IOTA i lagana konstrukcija (0,26 kg) čine ga idealnim izborom za ormare s ograničenim prostorom gdje redundancija nije primarni zahtjev, značajno smanjujući troškove hardvera.

Robustan za zahtjevna okruženja: Modul radi u ekstremnom temperaturnom rasponu od -40°C do +70°C. Standardne zaštitne mjere od okolišnih utjecaja osiguravaju dugoročnu pouzdanost u rafinerijama i elektranama.

Često postavljana pitanja

1. Podržava li 8C-TAIX51 ulaze u milivoltima ili termoparove?

8C-TAIX51 51306979-175 je namijenjen isključivo za strujne petlje 4-20 mA. Za termoparove ili izvore niskog napona u mV trebate odabrati specijaliziranu T/C ulaznu verziju modula serije 8 kako biste osigurali pravilnu kompenzaciju hladnog spoja.

2. Mogu li ovaj modul instalirati na redundantni IOTA?

8C-TAIX51 je dizajniran za ne-redundantne primjene. Obično se montira na 6-inčni ne-redundantni IOTA. Za kritične petlje koje zahtijevaju mogućnost preuzimanja u slučaju kvara, treba koristiti modul s podrškom za redundanciju i odgovarajući IOTA.

3. Je li ovaj modul moguće mijenjati za vrijeme rada (hot-swappable)?

Da. Kao i većina Honeywell komponenti serije 8 I/O, 8C-TAIX51 podržava hot-swapping. Modul možete ukloniti i zamijeniti bez isključivanja terenskih kabela ili gašenja cijelog I/O ormara.

4. Koje je standardno jamstvo za novi uređaj?

Na sve potpuno nove i originalne 8C-TAIX51 module dajemo jamstvo od 12 mjeseci. Svaki uređaj prolazi rigorozna tvornička testiranja kako bi zadovoljio stroge Honeywell standarde kvalitete prije isporuke.