51454470-275 Honeywell serija 8 presvučena analogna ulazna kartica

2026-04-27T09:06:21+08:00

Type: Analogni ulazni moduli
Price: 320.00

Pregled proizvoda

Honeywell 8C-PAIHA1 (Broj dijela: 51454470-275) funkcionira kao sučelje za analogni ulaz visoke gustoće s 16 kanala za Honeywell Series 8 I/O platformu. Hvata kritične 4–20 mA signale s terenskih predajnika i omogućuje potpunu HART digitalnu komunikaciju. Ovaj modul se besprijekorno integrira s Experion PKS i C300 kontrolerima, služeći kao osnova za precizno praćenje procesa u zahtjevnim industrijskim okruženjima. Ovu jedinicu isporučujemo kao 100% potpuno novu i originalnu s tvorničkim konformalnim premazom za povećanu dugovječnost.

Tehničke specifikacije

8C-PAIHA1 koristi naprednu iCoupler tehnologiju za osiguranje čistoće signala i sigurnost sustava.

Kategorija | Specifikacija
Ulazni kanali | 16 jednopolnih analognih ulaza
Raspon signala | 4–20 mA (podržava 2-žični ili samopokretani način)
Podrška za HART | Istovremeni digitalni podaci na svih 16 kanala
A/D rezolucija | 16-bitna konverzija
Točnost | ±0,075% FS na 23,5°C; ±0,15% FS (puni raspon)
Brzina skeniranja | 50 ms po kanalu
Galvanska izolacija | 1000 VAC RMS / ±1000 VDC
Radna temperatura | –40°C do +85°C
Certifikati | Klasa I, Div 2, Grupe A-D; Zona 2, Ex nA IIC T4
Kompatibilnost sustava | Honeywell Series 8 / C300 kontroleri

Inženjerske prednosti

Izvrsno odbijanje šuma: Modul uključuje omjer odbijanja zajedničkog moda (CMR) od 70 dB. Filtrira električne smetnje s visokovoltažne opreme, osiguravajući stabilna 4-20 mA očitanja čak i u električno "bučnim" tvorničkim okruženjima.

Integrirana HART inteligencija: Za razliku od standardnih AI kartica, 8C-PAIHA1 dohvaća višestruke varijable i dijagnostiku uređaja izravno putem HART protokola. To omogućuje prediktivno održavanje prepoznavanjem pomaka predajnika ili kvara senzora prije nego što dođe do poremećaja procesa.

Izuzetna toplinska otpornost: Ovaj modul pouzdano radi u rasponu od –40°C do +85°C. Prošireni temperaturni raspon omogućuje ugradnju u udaljene terenske kućište bez potrebe za skupim sustavima klimatizacije.

Održavanje bez gašenja: Dizajn kućišta Series 8 omogućuje "plug-and-play" zamjenu. Tehničari mogu zamijeniti module dok je sustav pod naponom, što eliminira zastoje i održava kontinuitet procesa.

Sigurnost u opasnim područjima: S certifikatima Klase I, Divizije 2 i Zone 2, 8C-PAIHA1 omogućuje siguran rad u potencijalno eksplozivnim atmosferama uobičajenim u naftnoj, plinskoj i kemijskoj industriji.

Česta pitanja

Može li se 8C-PAIHA1 koristiti u redundantnim konfiguracijama?

Da. Arhitektura Series 8 podržava opcionalnu redundanciju. Kada je instaliran na redundantni IOTA (sklop za ulazno-izlazno povezivanje), sekundarni 8C-PAIHA1 modul omogućuje neprimjetan prijelaz u slučaju da primarna jedinica otkrije unutarnju grešku.

Koja je prednost "premazane" verzije (51454470-275)?

Oznaka "premazana" znači da PCB ima konformalni premaz. Ovaj zaštitni sloj štiti osjetljivu elektroniku od vlage, slanog spreja i korozivnih plinova (kao što je H2S), što je ključno za primjenu na otvorenom moru i u otpadnim vodama.

Treba li ovom modulu vanjsko napajanje za predajnike?

Modul može koristiti sustavno napajanje preko IOTA-e ili vanjski izvor od 24VDC. Opcija ožičenja na IOTA-i određuje hoće li izlazi referencirati sustavno napajanje Series 8 ili vanjski terenski izvor, omogućujući galvansku izolaciju između sustava i terena.

Kako 16-bitna rezolucija utječe na upravljanje procesom?

16-bitna A/D konverzija pruža preko 65.000 diskretnih razina signala. Ova visoka rezolucija omogućuje C300 kontroleru da detektira sitne promjene tlaka ili protoka, što rezultira preciznijim upravljanjem i poboljšanom kvalitetom proizvoda.