Yokogawa NFPW442-10 Stil S2 Zamjenski Izvor Napajanja

2026-04-29T10:00:41+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: Moduli napajanja
Price: 360.00

Pregled proizvoda

Yokogawa NFPW442-10 služi kao primarna energetska osnova za STARDOM FCN/FCJ autonomne kontrolere i pripadajuću opremu. Ovaj modul napajanja Style S2 pretvara ulazni visokonaponski AC u precizno regulirane 5.1V DC i 24V DC vodove za napajanje CPU-a, I/O modula i komunikacijskih sučelja. Ovu jedinicu isporučujemo kao 100% potpuno novu i originalnu, osiguravajući da vaši sustavi za kontrolu i sigurnosne instrumentirane sustave (SIS) dobiju stabilnu, bezšumnu energiju u zahtjevnim procesnim okruženjima.

Tehničke specifikacije

NFPW442-10 koristi dizajn visoke učinkovitosti za podršku punim opterećenjima ormara uz minimalan toplinski otpad:

Značajka | Specifikacija
Model / Stil | NFPW442-10 / Stil S2
Kompatibilnost sustava | STARDOM, CENTUM VP, ProSafe-RS
Ulazni napon | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Ulazna struja | 0.7 A
Izlaz 1 | 5.1 V DC @ 7.8 A
Izlaz 2 | 24 V DC @ 4.0 A
Snaga | 60 W Tipično
Redundancija | Podržava konfiguraciju s dvostrukim napajanjem
Dimenzije | 49.7 × 130 × 146.5 mm
Radna temperatura | 0 °C do +55 °C

Inženjerske prednosti

NFPW442-10 uključuje napredne značajke pouzdanosti, dostupnosti i održivosti (RAS) za rješavanje uobičajenih industrijskih problema s napajanjem:

Vruća zamjena bez prekida: Modul podržava zamjenu tijekom rada. To omogućuje održavanju da zamijeni jedinicu napajanja bez isključivanja ormara ili prekida logike upravljanja procesom, učinkovito eliminirajući zastoje tijekom rutinskog servisiranja.

Dvostruki precizni izlaz: Za razliku od standardnih industrijskih napajanja, NFPW442-10 isporučuje dva različita regulirana DC napona. 5.1V vod napaja osjetljivu digitalnu logiku, dok 24V vod napaja I/O na terenskoj strani i senzore napajane iz petlje, osiguravajući potpunu izolaciju i stabilnost sustava.

Ugrađena dijagnostika stanja: Integrirano praćenje zdravlja napajanja i LED indikatori statusa pružaju trenutnu vizualnu i digitalnu povratnu informaciju. Sustav odmah detektira fluktuacije napona ili unutarnje kvarove, omogućujući kontroleru da aktivira alarme prije nego što dođe do potpunog gašenja sustava.

Pasivno hlađenje konvekcijom: Modul koristi prirodnu konvekciju za hlađenje, uklanjajući potrebu za mehaničkim ventilatorima. Odsutnost pokretnih dijelova značajno povećava srednje vrijeme između kvarova (MTBF) i omogućuje pouzdan rad u prašnim okruženjima poput tvornica papira i kemijskih postrojenja.

Često postavljana pitanja

P: Mogu li koristiti NFPW442-10 u redundantnoj konfiguraciji s različitim ulaznim naponima?

O: Ne. Prilikom korištenja dvostruke redundancije napajanja u Yokogawa ormaru (kao što je NFBU200), oba NFPW442-10 modula moraju imati kompatibilne ulazne napone kako bi se osigurala uravnotežena raspodjela opterećenja i pravilno izvještavanje dijagnostike.

P: Treba li ovom modulu specifična baza ili ormar?

O: Da. NFPW442-10 se ugrađuje u standardne Yokogawa ormare, poput NFBU200 ili NFBU050. Zauzima namjenska mjesta za napajanje smještena na kraju stražnje ploče kako bi se osigurala optimalna raspodjela energije preko sabirnice.

P: Je li NFPW442-10 kompatibilan sa starijim Style S1 sustavima?

O: Style S2 moduli obično nude poboljšanu učinkovitost i dijagnostičke značajke. Iako često zadržavaju unatrag fizičku kompatibilnost, trebate provjeriti specifični stil ormara i firmware sustava kako biste osigurali ispravan rad svih RAS (pouzdanost, dostupnost i održivost) funkcija.

P: Što ukazuje na kvar napajanja?

O: Modul ima LED indikatore statusa na prednjoj ploči. Nestanak LED-a "READY" ili aktivacija indikatora "ALARM" označava unutarnji kvar ili gubitak ulaznog napajanja, što omogućuje trenutnu korektivnu akciju.