Honeywell FC-TSAI-1620M 16-kanalni analogni ulaz FTA

2026-04-27T10:23:13+08:00

Type: Honeywell Safety Manager
Price: 320.00

Pregled proizvoda

Honeywell FC-TSAI-1620M funkcionira kao visoko pouzdana poljska završna jedinica (FTA) dizajnirana za Honeywell Safety Manager i Experion PKS platforme. Ovaj modul pruža 16 kanala preciznog analognog uvjetovanja signala, djelujući kao ključna veza između poljskih predajnika (tlak, protok, temperatura) i sigurnosnog modula SAI-1620m. Projektiran za sigurnosne instrumentirane sustave (SIS) kritične za misiju, osigurava točnost od 0,1% za visokopouzdano praćenje procesa. Ovu jedinicu isporučujemo kao 100% potpuno novu i originalnu kako bismo zadovoljili stroge zahtjeve certificiranih sigurnosnih petlji.

Tehničke specifikacije

FC-TSAI-1620M nudi visoko preciznu konverziju i robusnu zaštitu za ulaze kritične za sigurnost.

Kategorija | Specifikacija
Ulazni kanali | 16 (organizirano u 2 grupe po 8)
Ulazni raspon | 0–25 mA (podržava standard 4–20 mA)
Ulazni otpor | 250 Ω (±1%)
Izlaz prema modulu | 0–4 VDC (točnost 0,1%)
Vanjsko napajanje | 30 VDC
Zaštita osiguračem | 315 mAT sporo djelujući (5 × 20 mm)
Sigurnosna ocjena | TÜV SIL3 certificirano
Priključci | Vijčani priključci, max 2,5 mm² (AWG 14)
Montiranje | DIN šina TS32 / TS35 × 7,5
Dimenzije | 210 × 70 × 60 mm

Inženjerske prednosti

SIL3 certificirani sigurnosni put: Ova FTA zadovoljava TÜV SIL3 zahtjeve, što je čini prikladnom za sustave hitnog zaustavljanja (ESD) i protupožarne i plinske (F&G) sustave. Održava integritet signala u okruženjima gdje kvar nije opcija.

Podrška za dvostruke predajnike: Modul se povezuje s aktivnim i pasivnim predajnicima. Pruža do 120 mA pri 30 VDC za napajanje pasivnih petlji, eliminirajući potrebu za zasebnom distribucijom napajanja na terenu.

Precizno mapiranje signala: Jedinica pretvara poljske signale 0–20 mA u vrlo precizan izlaz 0–4 VDC za modul SAI-1620m. Ova točnost od 0,1% osigurava da sigurnosna logika radi na temelju najpreciznijih dostupnih podataka.

Robusna zaštita kruga: Svaki kanal ima sporo djelujući osigurač od 315 mAT. Ova zaštita izolira kvarove na poljskom ožičenju, sprječavajući kratke spojeve koji bi mogli oštetiti centralizirani sigurnosni kontroler ili susjedne ulazne kanale.

Pojednostavljeno poljsko ožičenje: Vijčani priključci velike gustoće prihvaćaju promjere žica do 2,5 mm² (AWG 14). Organizirani raspored smanjuje nered u ormaru i ubrzava puštanje u rad tijekom zaustavljanja postrojenja.

Industrijska izdržljivost: Standardni konformalni premaz štiti tiskanu pločicu od vlage i korozivnih atmosferskih zagađivača, osiguravajući dug vijek trajanja u zahtjevnim uvjetima rafinerija i kemijskih postrojenja.

Česta pitanja

1. Kako FC-TSAI-1620M upravlja pasivnim poljskim predajnicima?

FTA uključuje sklop za ograničenje struje koji napaja pasivne predajnike s do 120 mA. Ova interna distribucija napajanja pojednostavljuje arhitekturu ormara uklanjanjem potrebe za vanjskim naponskim vodovima za 2-žične petlje.

2. Je li FC-TSAI-1620M kompatibilan s Experion PKS sustavima koji nisu sigurnosni?

Iako je prvenstveno dizajniran za Honeywell Safety Manager (SIL3), integrira se s Experion PKS okruženjima koja koriste Safety Manager kontrolere za visokopouzdano praćenje i upravljanje procesima.

3. Koje održavanje je potrebno za ulazne osigurače?

Modul koristi standardne sporo djelujuće osigurače 315 mAT dimenzija 5 x 20 mm. Osigurače je lako pristupiti i zamijeniti na FTA bez uklanjanja cijele jedinice s DIN šine, što minimizira vrijeme zastoja održavanja.

4. Dolazi li ovaj modul s certifikatom autentičnosti?

FC-TSAI-1620M isporučujemo kao 100% nov i originalan u tvornički zapečaćenoj ambalaži. Svaka jedinica zadovoljava stroge Honeywell standarde proizvodnje za sigurnosni hardver i uključuje standardno jamstvo od 12 mjeseci.