Digitalni izlazni modul s 16 kanala | Honeywell 51454472-175

2026-04-27T09:58:47+08:00

Type: 24VDC Diskretni Izlaz
Price: 320.00

Pregled proizvoda

Honeywell 8C-PDODA1 (Broj dijela: 51454472-175) služi kao visokoučinkoviti modul digitalnog izlaza (DO) unutar Honeywell serije 8 I/O obitelji. Ovaj modul pruža 16 neovisnih 24 VDC diskretnih izlaznih kanala dizajniranih za upravljanje poljskim uređajima poput solenoida, releja i indikatora. Potpuno integriran s Experion PKS i C300 kontrolerom, 8C-PDODA1 osigurava preciznu i brzu kontrolu za kritične industrijske procese. Ovaj uređaj isporučujemo u 100% novom originalnom i tvornički zapečaćenom stanju kako bismo garantirali najvišu razinu pouzdanosti sustava.

Tehničke specifikacije

8C-PDODA1 pruža robusne mogućnosti preklapanja s integriranom zaštitom za zahtjevne industrijske petlje.

Kategorija | Specifikacija
Izlazni kanali | 16 neovisnih digitalnih izlaza
Vrsta signala | 24 VDC diskretni izlaz
Nosivost opterećenja | Podržava induktivna i otporna opterećenja
Vrijeme odziva | <1 ms brzina preklapanja
Izolacija | Između kanala i između kanala i sustava
Radni napon | 24 VDC (napajanje preko I/O baze)
Radna temperatura | –40°C do +70°C
Temperatura skladištenja | –40°C do +85°C
Dimenzije | 6,1 cm x 15,3 cm x 14,4 cm
Težina | 0,3 kg do 0,35 kg
Certifikati | CE, UL, CSA, ATEX

Inženjerske prednosti

Brza diskretna kontrola: Modul postiže vrijeme odziva manje od 1 ms. Ova brza sposobnost preklapanja omogućuje visoku preciznost upravljanja završnim elementima, što je ključno za sigurnosne međusklopke i brzo reagirajuću sekvencijsku logiku.

Sveobuhvatna zaštita kruga: Svaki kanal uključuje ugrađenu zaštitu od preopterećenja, kratkog spoja i prenapona. To sprječava da električni kvarovi na strani polja prijeđu na I/O ležište ili oštete C300 kontroler.

Napredna dijagnostika kvarova: 8C-PDODA1 kontinuirano prati status izlaza i integritet kanala. Detektira i prijavljuje kvarove signala u stvarnom vremenu na Experion PKS stanicu, omogućujući održavanju da odmah identificira prekinute žice ili neispravne poljske uređaje.

Termička i okolišna otpornost: S radnim rasponom od -40°C do +70°C, ovaj modul uspješno radi u neklimatiziranim poljskim ormarima. Zaštitni sloj štiti tiskanu pločicu od vlage, prašine i korozivnih industrijskih plinova.

Optimizirano održavanje (zamjena u radu): Arhitektura kućišta serije 8 podržava zamjenu modula bez isključivanja napajanja. Modul 8C-PDODA1 možete zamijeniti bez prekida napajanja ostatka ormara, osiguravajući nultu zastoje za neangažirane procesne petlje.

Česta pitanja

1. Koje vrste poljskih opterećenja 8C-PDODA1 može izravno upravljati?

8C-PDODA1 upravlja i induktivnim i otporničkim opterećenjima. Često se koristi za upravljanje 24VDC solenoidnim ventilima, međurelejima, kontaktima motornog startera i lampama indikatora statusa u procesnim postrojenjima.

2. Detektira li modul stanje "prekida žice" na izlazu?

Da. Modul ima naprednu dijagnostiku koja prati status izlaza. Ako dođe do prekida žice ili kvara zavojnice na polju, sustav generira dijagnostički alarm u Experion PKS dnevniku događaja kako bi upozorio operatera.

3. Postoji li razlika između 51454472-175 i starijih verzija?

51454472-175 je najnoviji broj dijela prema specifikaciji proizvođača za 8C-PDODA1, koji zadovoljava aktualne industrijske standarde za hardver serije 8 i osigurava potpunu kompatibilnost s modernim firmwareom C300 kontrolera.

4. Kako se napajanje od 24 VDC dovodi do izlaza?

Napajanje od 24 VDC obično se dovodi preko I/O baze serije 8 (IOTA). To osigurava čistu, reguliranu distribuciju napajanja za svih 16 izlaznih kanala uz održavanje električne izolacije od upravljačke logike.