FC-SDI-1624 Honeywell Safety Manager SIL3 DI modul

2026-04-27T10:27:52+08:00

Type: SIL3 Sigurnosni Sustavi
Price: 320.00

Pregled proizvoda

Honeywell FC-SDI-1624 služi kao osnovni modul sigurnosnog digitalnog ulaza (SDI) za platforme Honeywell Safety Manager i Experion PKS. Ovaj modul prima 16 neovisnih diskretnih signala s uređaja na terenu poput tipki za hitno zaustavljanje, graničnih sklopki i međusklopki. Posebno dizajniran za sigurnosne instrumentirane sustave (SIS), osigurava najvišu razinu integriteta signala i otkrivanja kvarova. Ovaj uređaj isporučujemo kao 100% potpuno nov i originalan u tvorničkom pakiranju, zadovoljavajući stroge standarde potrebne za TÜV SIL3 certificirana okruženja.

Tehničke specifikacije

FC-SDI-1624 ima brzu obradu diskretnih signala i opsežnu dijagnostiku za sigurnosno kritične petlje.

Kategorija | Specifikacija
Ulazni kanali | 16 sigurnih digitalnih ulaza
Vrsta signala | 24 VDC diskretni signali
Raspon napona | 18–30 VDC
Struja | 5 mA po kanalu; ukupno 110 mA
Sigurnosna certifikacija | TÜV SIL3
Izolacija | Izolacija između kanala i između kanala i sustava
Zaštita osiguračem | Integrirana zaštita ulaza
Montiranje | DIN šina TS32 / TS35 × 7.5
Dimenzije | 210 × 70 × 60 mm
Radna temperatura | 0 °C do +60 °C

Inženjerske prednosti

Certificirana SIL3 zaštita: Ovaj modul ima TÜV SIL3 odobrenje, što mu omogućuje upotrebu u sustavima hitnog zaustavljanja (ESD) i kritičnim sigurnosnim međusklopkama. Pruža pouzdano izvršavanje logike potrebno za zaštitu osoblja i opreme postrojenja.

Napredno praćenje linije: FC-SDI-1624 kontinuirano dijagnosticira svaki kanal. Odmah otkriva kvarove ožičenja, uključujući kratke spojeve i prekide, te pruža trenutna upozorenja operateru putem sučelja Experion PKS.

Integracija redundantnog sustava: Modul se besprijekorno integrira s arhitekturama Honeywell Safety Managera. Podržava redundantne konfiguracije gdje sekundarni moduli omogućuju neprimjetan prijelaz u slučaju kvara, osiguravajući da jedan hardverski kvar nikada ne ugrozi sigurnosni sloj postrojenja.

Optimizirana gustoća hardvera: Pružajući 16 kanala u kompaktnom kućištu za montažu na DIN šinu, modul maksimizira učinkovitost prostora u ormaru. Time se smanjuje ukupan broj potrebnih ormara u velikim distribuiranim sustavima upravljanja.

Galvanska električna izolacija: Robusne izolacijske barijere štite centralni kontroler i komunikacijsku sabirnicu od električnih prenapona i smetnji s terenske strane. To osigurava da električne smetnje iz motora ili visokog napona ne narušavaju digitalne signale.

Brzo izvršavanje logike: Optimiziran za brzi odgovor, modul stabilizira i obrađuje ulazna stanja u milisekundama, što ga čini prikladnim za visokobrzinske signale za isključenje i zaštitne releje u proizvodnji električne energije i kemijskoj obradi.

Česta pitanja

1. Podržava li FC-SDI-1624 digitalne ulaze od 120VAC?

Ne. FC-SDI-1624 je dizajniran isključivo za 24 VDC diskretne signale. Ako vaši senzori na terenu koriste 120VAC, morate koristiti međurelej ili specifični modul za digitalni ulaz visokog napona kompatibilan sa sustavom Safety Manager.

2. Je li ovaj modul moguće zamijeniti dok je Safety Manager u radu?

Da. FC-SDI-1624 podržava zamjenu u radu (hot-swapping). Možete zamijeniti neispravan modul bez isključivanja cijelog sigurnosnog ormara, pod uvjetom da je sustav konfiguriran za privremeni nedostatak I/O signala ili radi u redundantnom paru.

3. Što znači oznaka "Safe" (SDI)?

Oznaka "Safe" znači da modul uključuje internu hardversku redundanciju i mehanizme samoprovjere. Za razliku od standardnih DI modula, SDI modul je arhitektonski dizajniran da u slučaju kvara pređe u poznato "sigurno" stanje, zadovoljavajući zahtjeve sigurnosnih standarda IEC 61508.

4. Kako mogu provjeriti autentičnost ovog Honeywell modula?

FC-SDI-1624 isporučujemo u originalnom tvornički zapečaćenom pakiranju s punom tvorničkom garancijom od 12 mjeseci. Svaki uređaj ima jedinstveni serijski broj i oznake proizvođača koje odgovaraju globalnom sustavu praćenja kvalitete tvrtke Honeywell.