3BSE011180R1 IC697CPM915 GE 32-bitni visokobrzinski PLC procesor

2026-05-01T06:00:06+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Središnje procesorske jedinice
Price: 260.00

Pregled proizvoda

GE Fanuc IC697CPM915 služi kao visokoučinkovito, 32-bitno središnje procesorsko središte za PLC platformu Series 90-70. Koristeći Intel 80486DX mikroprocesor s integriranim mogućnostima za operacije s pomičnim zarezom, ovaj CPU izvršava složene aritmetičke i logičke sekvence potrebne za preciznu kontrolu procesa. Upravljat će masivnom konfiguracijom I/O do 12.000 diskretnih točaka i 8.000 analognih kanala, što ga čini standardnim izborom za velike infrastrukturne i energetske sustave. Ovaj modul isporučujemo kao 100% potpuno novi originalni hardver, pružajući determinističko izvršavanje booleovih funkcija u trajanju od 0,4 µs i robusnu memoriju od 2 MB s baterijskom podrškom za kritične automatizacijske okoline.

Tehničke specifikacije

Arhitektura IC697CPM915 pruža profesionalnu procesorsku snagu i proširenu memoriju:

Broj modela: IC697CPM915

Mikroprocesor: 32-bitni Intel 80486DX

Radni takt: 32 MHz

Aritmetičke mogućnosti: Izvorna podrška za operacije s pomičnim zarezom

Korisnička memorija: 2 MB RAM s baterijskom podrškom

Brzina izvršavanja booleovih funkcija: 0,4 mikrosekunde po funkciji

Kapacitet diskretnih I/O: 12.000 kombiniranih ulaza/izlaza

Kapacitet analognih I/O: Do 8.000 kanala

Komunikacijski sučelja: RS-232, RS-485 (podrška za SNP protokol)

Nadzor statusa: 4 zelena LED indikatora

Zahtjevi za napajanje: 5 VDC sabirnica; nominalna struja 2,8 A

Ukupna potrošnja energije: 70 W

Radna temperatura: 0°C do +60°C (32°F do 140°F)

Težina: 2,13 lbs (0,96 kg)

Inženjerske prednosti

IC697CPM915 pruža specifična tehnička rješenja za složenu industrijsku logiku i upravljanje sustavima visoke gustoće:

Integrirana obrada s pomičnim zarezom: Za razliku od standardnih cijelobrojnih procesora, 80486DX jezgra izvodi operacije s pomičnim zarezom izvorno. To značajno ubrzava izvršavanje složenih PID petlji, izračuna protoka i termičkog modeliranja, smanjujući vrijeme skeniranja u naprednim kemijskim i rafinerijskim procesima.

Veliki memorijski kapacitet: 2 MB RAM-a s baterijskom podrškom pruža dovoljno prostora za opsežne korisničke programe, globalne tablice varijabli i povijesne zapise o greškama. Time se izbjegava potreba za dodatnim memorijskim modulima, čak i u sustavima koji upravljaju maksimalnim kapacitetom od 12K I/O.

Determinističko upravljanje prekidima: 32-bitna arhitektura osigurava precizno vrijeme za logiku vođenu prekidima. To je ključno za visokobrzinske indeksirajuće i sigurnosno kritične sustave za zaustavljanje gdje kašnjenje izvršenja mora ostati ispod pragova od nekoliko milisekundi.

Višeprotokolska povezanost: Ugrađeni RS-232 i RS-485 portovi podržavaju SNP (Series Ninety Protocol), omogućujući besprijekornu komunikaciju s HMI uređajima i distribuiranim I/O mrežama. Hardverske provjere pariteta na ovim portovima osiguravaju integritet podataka preko dugih poljskih instalacija.

Česta pitanja

P: Može li IC697CPM915 zamijeniti starije modele CPU781 ili CPU782?O: Da. IC697CPM915 nudi superiornu 32-bitnu obradu i veći kapacitet memorije, a pritom ostaje kompatibilan sa standardnim Series 90-70 sabirnicama. Provjerite je li vaša trenutna konfiguracija logike ažurirana u programskom softveru kako bi prepoznala proširenu tablicu varijabli i značajke s pomičnim zarezom CPM915.

P: Što znače četiri zelena LED indikatora tijekom rada?O: Ti LED-ovi pružaju status u stvarnom vremenu za CPU OK, RAD, I/O prisilu i sistemske greške. Trepereći LED "CPU OK" obično označava pogrešku pariteta memorije ili neuspjeh unutarnje hardverske dijagnostike, što omogućuje brzo otklanjanje problema na licu mjesta.

P: Kako prekidač "Memory Protect" štiti moju instalaciju?O: Fizički prekidač RUN/STOP/MEMORY PROTECT dodaje sloj kibernetičke sigurnosti i operativne zaštite. Kada je postavljen na "Memory Protect", hardver blokira sve pokušaje promjene unutarnje logike ili vrijednosti registara putem komunikacijskih portova, sprječavajući neovlaštene ili slučajne daljinske izmjene.

P: Treba li modul vanjski ventilator za hlađenje?O: IC697CPM915 se oslanja na konvekcijsko hlađenje unutar PLC ormarića i pouzdano radi do +60°C. Međutim, budući da modul troši 70W snage, morate osigurati da ormar ima odgovarajuću ventilaciju kako bi se održala temperatura okoline unutar specificiranog raspona.