3BSE018161R1 IC694MDL350 GE izolirani AC modul s 16 točaka

2026-04-28T16:42:02+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Moduli diskretnog izlaza
Price: 260.00

Pregled proizvoda

GE Fanuc IC694MDL350 radi kao modul za diskretne izlaze visoke gustoće za PACSystems RX3i PLC platformu. Pruža 16 neovisnih, izoliranih izlaznih kanala dizajniranih za upravljanje AC uređajima na terenu poput pokretača motora, solenoidnih ventila i pokaznih svjetala. Modul radi na nominalnom naponu od 120/240 VAC i osigurava izvrsnu separaciju signala, sprječavajući da električna buka i uzemljivačke petlje utječu na logiku unutar ležišta. Ovaj komponent isporučujemo kao 100% potpuno novi originalni hardver, posebno optimiziran za brzu serijsku komunikaciju na univerzalnim i standardnim RX3i baznim pločama.

Tehničke specifikacije

IC694MDL350 pruža snažno AC prebacivanje s sljedećim tehničkim parametrima:

Broj modela: IC694MDL350

Kompatibilnost sustava: PACSystems RX3i (potreban firmware 3.5 ili noviji)

Izlazne točke: 16 izoliranih kanala

Nominalni napon: 120/240 volti AC

Raspon izlaznog napona: 74 do 265 VAC (47 do 63 Hz)

Maksimalna struja: 2 ampera po točki

Minimalna struja opterećenja: 10 mA po točki

Struja uključenja: maksimalno 20 ampera za jedan ciklus

Vrijeme odziva: maksimalno 1/2 ciklusa (uključeno/isključeno)

Potrošnja energije: 315 mA s 5V sabirnice unutar ležišta

Struja curenja: maksimalno 2 mA

Pad napona: maksimalno 1,5 volti

Radna temperatura: 0°C do +60°C

Dimenzije: standardni RX3i modul s jednim utorom

Inženjerske prednosti

IC694MDL350 zadovoljava ključne zahtjeve za performanse i održavanje u automatizaciji procesa:

Izolacija između kanala: 16 izoliranih izlaza omogućuje modulu upravljanje uređajima na terenu napajanima iz različitih AC faza ili različitih izvora napajanja. Ova izolacija sprječava da se jedan električni kvar proširi na više kanala, značajno povećavajući ukupnu dostupnost sustava.

Pametna dijagnostika CPU-a: Modul kontinuirano prati status terminalnog bloka na strani terena. Izvještava o bilo kakvim nepravilnostima u ožičenju ili problemima s priključcima izravno RX3i CPU-u, omogućujući operaterima da otkriju i riješe kvarove putem softverskog sučelja bez ručnog ispitivanja.

Rukovanje visokim strujnim udarima: Kapacitet struje uključenja od 20 ampera za cijeli ciklus omogućuje modulu da podnese visoke startne struje potrebne za induktivna opterećenja poput velikih kontaktora i solenoida. Ova robusnost sprječava neželjena isključivanja i prerano trošenje komponenti.

Performanse brze serijske sabirnice: Modul koristi RX3i brzu serijsku sabirnicu. To osigurava da CPU ažurira svih 16 izlaznih stanja unutar jednog ciklusa skeniranja, pružajući brze odzive potrebne za sinkronizirane aplikacije pakiranja i rukovanja materijalima.

Česta pitanja

P: Koji su terminalni blokovi kompatibilni s IC694MDL350?O: Ovaj modul zahtijeva poseban terminalni blok za ožičenje na terenu. Morate koristiti ili IC694TBBX32 (kutijski tip) ili IC693TBSX32 (tip s oprugom). Imajte na umu da se terminalni blok prodaje zasebno od modula.

P: Podržava li IC694MDL350 hot-swapping?O: Da. PACSystems RX3i arhitektura podržava vruće umetanje i uklanjanje IC694MDL350 modula. To vam omogućuje zamjenu modula tijekom održavanja bez isključivanja cijelog PLC ormara, čime se minimiziraju prekidi procesa.

P: Postoje li unutarnji osigurači za zaštitu 16 izlaznih kanala?O: Ne, IC694MDL350 nema unutarnje osigurače. Inženjeri bi trebali osigurati vanjsku zaštitu osiguračima za svaku izlaznu točku ili grupu kako bi zaštitili modul i ožičenje na terenu od preopterećenja ili kratkih spojeva.

P: Koji je minimalni zahtjev za firmware RX3i CPU-a?O: Za potpunu dijagnostiku i kompatibilnost s brzom sabirnicom, vaš RX3i kontroler mora imati firmware verziju 3.5 ili noviju. Korištenje starijeg firmwarea može uzrokovati komunikacijske pogreške ili ograničenu vidljivost dijagnostike.