Novi originalni Honeywell 8C-PAOH51 analogni izlaz 4-20mA (kopija)

2026-04-27T09:20:53+08:00

Type: HART komunikacija
Price: 320.00

Pregled proizvoda

Honeywell 8C-PAOH51 (Broj dijela: 51454355-175) služi kao visokoprecizni 16-kanalni modul za analogni izlaz (AO) za Honeywell seriju C I/O. Ovaj modul generira ključne 4–20 mA signale za upravljanje završnim kontrolnim elementima poput pozicionera ventila, prigušivača i pogona s promjenjivom brzinom. Potpuno integriran s Experion PKS i C300 kontrolerima, 8C-PAOH51 podržava HART digitalnu komunikaciju, omogućujući inženjerima daljinsku kalibraciju i dijagnostiku pametnih poljskih uređaja. Ovaj proizvod isporučujemo kao 100% potpuno nov i originalan kako bismo osigurali maksimalnu dostupnost sustava i točnost petlje.

Tehničke specifikacije

8C-PAOH51 pruža vodeću stabilnost signala i izolaciju u industriji za složene procesne petlje.

Kategorija | Specifikacija
Izlazni kanali | 16 neovisnih kanala
Raspon signala | 4–20 mA (standardno); 0–20 mA (opcionalno)
Podrška za HART | Potpuni HART protokol na svim kanalima
Rezolucija | 16-bitna D/A konverzija
Točnost | ±0,075% FS na 23,5 °C; ±0,15% FS (0–60 °C)
Nosivost opterećenja | Do 750 Ω (pri napajanju 24 VDC)
Brzina ažuriranja | 100 ms po kanalu (konfigurabilno)
Izolacija | ≥1500 Vrms (između kanala i sustava)
Radna temperatura | –25 °C do +60 °C
Razred zaštite | IP20 (zahtijeva ugradnju u ormar)

Inženjerske prednosti

Precizna kontrola aktuatora: 16-bitna D/A konverzija omogućuje detaljnu kontrolu pozicije ventila. Ova preciznost eliminira oscilacije procesa i poboljšava ukupnu učinkovitost postrojenja.

Izvrsna električna izolacija: Izolacija od 1500 Vrms štiti C300 kontroler od električnih prenapona i uzemljenja na strani polja. Ova arhitektura sprječava da kvar na jednom kanalu utječe na cijeli I/O stalak.

Održavanje vođeno HART-om: Modul omogućuje dvosmjernu HART komunikaciju. Održavanje može čitati potpise kretanja aktuatora i pisati konfiguracijske parametre izravno iz upravljačke sobe, značajno smanjujući izloženost na terenu i troškove rada.

Dinamički odgovor: S vremenom stabilizacije izlaza manjim od 10 ms, 8C-PAOH51 može upravljati brzim promjenama referentnih vrijednosti. Idealno je za brze dinamičke procese u proizvodnji energije i kemijskoj industriji.

Pouzdanost s mogućnošću zamjene u radu: Mehanički dizajn omogućuje "Hot-Plug" u seriju C IOTA. Modul se može zamijeniti bez prekida napajanja ili komunikacije susjednih modula, osiguravajući neprekidan rad kritičnih operacija.

Česta pitanja

1. Podržava li 8C-PAOH51 redundantne konfiguracije za kritične ventile?

Da. Uparivanjem s redundantnim Series C I/O Termination Assembly (IOTA), 8C-PAOH51 podržava potpunu redundanciju. C300 kontroler upravlja besprijekornim prebacivanjem između primarnog i sekundarnog AO modula u slučaju hardverskog kvara.

2. Što se događa s izlaznim signalom ako se izgubi komunikacija s C300 kontrolerom?

Modul ima "Safe-state" (FAILOPT) funkcije. Tijekom konfiguracije u Experion PKS, svaki kanal se može programirati da zadrži svoju zadnju vrijednost ili pređe na unaprijed definiranu sigurnu struju (npr. 4mA ili 0mA) kako bi se osiguralo da poljska oprema dosegne sigurnu poziciju.

3. Mogu li koristiti ovaj modul za aktuatora bez HART-a?

Apsolutno. 8C-PAOH51 radi kao visokoučinkovita standardna 4-20mA analogna izlazna kartica. Ako se ne detektira HART uređaj, modul radi u standardnom analognom načinu bez posebne konfiguracije.

4. Kako 8C-PAOH51 reagira na kratke spojeve u poljskom ožičenju?

Modul uključuje integriranu zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja. Ako dođe do kvara na poljskim žicama, modul ograničava struju kako bi zaštitio unutarnju elektroniku i aktivira dijagnostički alarm u stvarnom vremenu u Experion sustavu.