GE Series 90-30 IC693CPU372 4096 diszkrét I/O CPU egység

2026-04-28T16:57:55+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Gyártásautomatizálás
Price: 260.00

Termékáttekintés

A GE Fanuc IC693CPU372 a Series 90-30 PLC platform nagy hatékonyságú központi feldolgozó egysége. Egy 25 MHz-en működő 32 bites Intel 386EX mikroprocesszort használva ez a modul közepes és magas komplexitású vezérlési logikát hajt végre nagy pontossággal. Akár 4 096 diszkrét bemeneti/kimeneti pontot és 2 048 analóg csatornát kezel, így skálázható megoldást nyújt gyártósorok, energiatermelés és közműinfrastruktúra számára. Ezt az egységet 100% vadonatúj eredeti hardverként szállítjuk, biztosítva a következetes teljesítményt és a zökkenőmentes integrációt a meglévő Series 90-30 hátlapokkal és I/O modulokkal.

Műszaki adatok

Az IC693CPU372 architektúrája kiegyensúlyozza a feldolgozási sebességet a kiterjedt I/O kezeléssel:

Modellszám: IC693CPU372

Mikroprocesszor: Intel 386EX (32 bit)

Órajel sebesség: 25 MHz

Felhasználói memória: 240 KB (memóriakártyákkal bővíthető)

Boolean végrehajtási sebesség: kb. 0,22 µs utasításonként

Diszkrét I/O kapacitás: 4 096 bemenet és 4 096 kimenet

Analóg I/O kapacitás: 2 048 csatorna

Kommunikációs portok: Beépített RS-232 és RS-485 (SNP protokoll támogatással)

Programozási támogatás: Létra logika, Strukturált szöveg, Funkcióblokk

Tápegység igény: 5 V DC a hátlapról (~1,2 Amper)

Működési hőmérséklet: 0°C-tól +60°C-ig (32°F-tól 140°F-ig)

Méretek: Standard egyslotos 90-30 modul

Súly: 400 g (Szállítási súly 2 kg)

Tanúsítványok: UL, CSA, CE megfelelőség

Műszaki előnyök

Az IC693CPU372 műszaki megoldásokat kínál a vezérlőrendszer teljesítményének és megbízhatóságának optimalizálására:

Hatékony logikai feldolgozás: A 25 MHz-es Intel 386EX processzor boolean végrehajtási sebessége 0,22 µs. Ez a képesség lehetővé teszi a CPU számára, hogy egyszerre kezeljen összetett PID hurkokat és nagysebességű számlálási feladatokat anélkül, hogy növelné az egész ciklusidőt.

Integrált kommunikációs réteg: A beépített RS-232 és RS-485 portok támogatják az SNP (Series Ninety Protocol) protokollt, lehetővé téve a közvetlen csatlakozást HMI-khez és programozó terminálokhoz. Ez a beépített kapcsolat kiküszöböli a további soros kommunikációs modulok költségét és helyigényét.

Proaktív rendszerdiagnosztika: A hardver szintű paritásellenőrzések és átfogó hibatáblák valós időben figyelik a rendszer állapotát. A CPU azonnal felismeri a memóriahibákat vagy az I/O busz meghibásodásait, lehetővé téve az üzemeltetők számára a hibakeresést a kezelőpanel állapotjelző LED-jein vagy szoftveres diagnosztikai eszközökön keresztül.

Fizikai biztonság és módvezérlés: A beépített háromállású kulcskapcsoló manuális vezérlést biztosít a CPU állapotára (FUTÁS/MEGÁLLÍTÁS), valamint engedélyezi a „Memória védelem” funkciót. Ez a fizikai akadály megakadályozza az illetéktelen szoftverfeltöltést vagy véletlen logikaváltoztatásokat aktív termelés közben.

Gyakran Ismételt Kérdések

K: Bővíthetem a memóriát az IC693CPU372-n?V: Igen. Bár a modul 240 KB integrált felhasználói memóriával rendelkezik, memóriakártyák segítségével bővíthető. Ez lehetővé teszi nagyobb alkalmazásprogramok vagy kiterjedt adatnaplózási igények tárolását.

K: Kompatibilis ez a CPU az összes Series 90-30 I/O modullal?V: Az IC693CPU372 integrálható a teljes Series 90-30 diszkrét, analóg és speciális modul választékkal. Támogatja a nagy sűrűségű I/O konfigurációkat akár 4 096 pontig, így alkalmas kompakt gépekhez és nagyméretű létesítményvezérléshez egyaránt.

K: Szükséges külső tápegység a modulhoz?V: Nem. Az IC693CPU372 működéséhez szükséges 1,2 Amper áramot közvetlenül a Series 90-30 hátlap 5 V DC buszáról veszi. Győződjön meg róla, hogy a rack tápegység modulja elegendő kapacitással rendelkezik a CPU és az összes telepített I/O kártya kiszolgálásához.

K: Mi az előnye a beépített RS-485 portnak?V: Az RS-485 port lehetővé teszi a többes hálózatépítést, így a CPU több terepi eszközzel vagy más PLC-kkel kommunikálhat hosszú távolságokon keresztül. Ez a konfiguráció egyszerűsíti az elosztott gyártórendszerek kábelezési architektúráját.