FC-SDI-1624 Honeywell Safety Manager SIL3 DI modul

2026-04-27T10:27:52+08:00

Type: SIL3 Biztonsági Rendszerek
Price: 320.00

Termékáttekintés

A Honeywell FC-SDI-1624 alapvető Biztonsági Digitális Bemeneti (SDI) modulként szolgál a Honeywell Safety Manager és Experion PKS platformokhoz. Ez a modul 16 független diszkrét jelet fogad be terepi eszközökről, mint például vészleállító gombok, végálláskapcsolók és zárlatok. Kifejezetten Biztonsági Instrumentált Rendszerekhez (SIS) tervezve biztosítja a legmagasabb szintű jel integritást és hibadetektálást. Ezt az egységet 100% vadonatúj és eredeti gyári csomagolásban szállítjuk, megfelelve a TÜV SIL3 tanúsítással rendelkező környezetek szigorú követelményeinek.

Műszaki adatok

Az FC-SDI-1624 nagysebességű diszkrét jel feldolgozást és kiterjedt diagnosztikát kínál biztonságkritikus körök számára.

Kategória | Műszaki jellemző
Bemeneti csatornák | 16 biztonságos digitális bemenet
Jeltípus | 24 VDC diszkrét jelek
Feszültségtartomány | 18–30 VDC
Áramfelvétel | 5 mA csatornánként; összesen 110 mA
Biztonsági tanúsítvány | TÜV SIL3
Izoláció | Csatornák közötti és csatorna-rendszer közötti
Biztosíték védelem | Beépített bemeneti védelem
Rögzítés | DIN sín TS32 / TS35 × 7,5
Méretek | 210 × 70 × 60 mm
Működési hőmérséklet | 0 °C-tól +60 °C-ig

Műszaki előnyök

Tanúsított SIL3 védelem: Ez a modul TÜV SIL3 jóváhagyással rendelkezik, lehetővé téve használatát vészleállító (ESD) és kritikus biztonsági zárlati rendszerekben. Megbízható logikai végrehajtást biztosít a létesítmény személyzetének és berendezéseinek védelméhez.

Fejlett vonalfigyelés: Az FC-SDI-1624 folyamatos diagnosztikát végez minden csatornán. Azonnal észleli a vezetékhibákat, beleértve a zárlatokat és szakadásokat, azonnali operátori riasztást küldve az Experion PKS felületen keresztül.

Redundáns rendszerintegráció: A modul zökkenőmentesen integrálható a Honeywell Safety Manager architektúrákba. Támogatja a redundáns konfigurációkat, ahol a másodlagos modulok zökkenőmentes átvételt biztosítanak, garantálva, hogy egyetlen hardverhiba se veszélyeztesse a létesítmény biztonsági rétegét.

Optimalizált hardver sűrűség: 16 csatornát kínál kompakt, DIN sínre szerelhető formátumban, maximalizálva a szekrény térkihasználását. Ez csökkenti a szükséges rackek számát nagyszabású elosztott vezérlőrendszerekben.

Galvános elektromos szigetelés: Robusztus szigetelőgátak védik a központi vezérlőt és a kommunikációs buszt a terepi oldali elektromos túlfeszültségektől és zajoktól. Ez biztosítja, hogy a motorok vagy nagyfeszültségű berendezések elektromos zavarai ne torzítsák a digitális jelállapotokat.

Gyors logikai végrehajtás: Gyors válaszra optimalizálva a modul milliszekundumok alatt stabilizálja és feldolgozza a bemeneti állapotokat, így alkalmas nagysebességű leállító jelekhez és védelmi relékhez energiatermelésben és vegyiparban.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Támogatja az FC-SDI-1624 a 120VAC digitális bemeneteket?

Nem. Az FC-SDI-1624 kifejezetten 24 VDC diszkrét jelekhez készült. Ha a terepi érzékelői 120VAC-t használnak, akkor közbenső relét vagy a Safety Manager rendszerrel kompatibilis, speciális nagyfeszültségű digitális bemeneti modult kell alkalmazni.

2. Ez a modul forrócsere képes élő Safety Manager keretben?

Igen. Az FC-SDI-1624 támogatja a forrócserét. Hibás modul cseréje lehetséges a teljes biztonsági rack kikapcsolása nélkül, feltéve, hogy a rendszer képes kezelni az I/O jelek átmeneti hiányát vagy redundáns páros üzemmódban működik.

3. Mit jelent a „Safe” (SDI) megjelölés?

A „Safe” megjelölés azt jelenti, hogy a modul belső hardver redundanciával és önellenőrző mechanizmusokkal rendelkezik. Az SDI modul architektúrája úgy van kialakítva, hogy ismert „biztonságos” állapotban hibázzon, megfelelve az IEC 61508 biztonsági szabványok követelményeinek.

4. Hogyan ellenőrizhetem ennek a Honeywell modulnak az eredetiségét?

Az FC-SDI-1624-t eredeti gyári lezárt csomagolásban szállítjuk, teljes gyártói szabvány szerinti 12 hónapos garanciával. Minden egység egyedi sorozatszámmal és gyártói címkékkel rendelkezik, amelyek megfelelnek a Honeywell globális minőségkövető rendszerének.