Honeywell FC-TSAI-1620M 16 csatornás analóg bemenet FTA

2026-04-27T10:23:13+08:00

Type: Honeywell Biztonságkezelő
Price: 320.00

Termékáttekintés

A Honeywell FC-TSAI-1620M magas integritású mezői lezáró egységként (FTA) működik, amelyet a Honeywell Safety Manager és Experion PKS platformokhoz terveztek. Ez a modul 16 csatornás precíz analóg jelszabályozást biztosít, és kritikus interfészként szolgál a mezői adók (nyomás, áramlás, hőmérséklet) és az SAI-1620m biztonsági modul között. Küldetéskritikus biztonsági műszerrendszerekhez (SIS) tervezve 0,1%-os pontosságot garantál a nagy megbízhatóságú folyamatfigyeléshez. Ezt az egységet 100%-ban új és eredeti állapotban kínáljuk, hogy megfeleljen a tanúsított biztonsági hurkok szigorú követelményeinek.

Műszaki adatok

Az FC-TSAI-1620M nagy pontosságú átalakítást és robusztus védelmet nyújt a biztonságkritikus bemenetek számára.

Kategória | Műszaki jellemző
Bemeneti csatornák | 16 (2 csoportban, egyenként 8)
Bemeneti tartomány | 0–25 mA (Támogatja a 4–20 mA szabványt)
Bemeneti ellenállás | 250 Ω (±1%)
Kimenet a modulhoz | 0–4 VDC (0,1% pontosság)
Külső tápellátás | 30 VDC
Biztosíték védelem | 315 mAT lassú kioldású (5 × 20 mm)
Biztonsági minősítés | TÜV SIL3 tanúsított
Csatlakozók | Csavaros kapcsok, max 2,5 mm² (AWG 14)
Rögzítés | DIN sín TS32 / TS35 × 7,5
Méretek | 210 × 70 × 60 mm

Műszaki előnyök

SIL3 tanúsított biztonsági útvonal: Ez az FTA megfelel a TÜV SIL3 követelményeinek, így alkalmas vészleállító (ESD) és tűz- és gázérzékelő (F&G) rendszerekhez. Megőrzi a jel integritását olyan környezetben, ahol a meghibásodás nem megengedett.

Kettős adótámogatás: A modul aktív és passzív adókkal is képes kommunikálni. Akár 120 mA-t biztosít 30 VDC-n passzív hurkok táplálásához, így nincs szükség külön mezői tápelosztó hardverre.

Pontos jeltérképezés: Az egység a 0–20 mA mezői jeleket rendkívül pontos 0–4 VDC kimenetté alakítja az SAI-1620m modul számára. Ez a 0,1%-os pontosság biztosítja, hogy a biztonsági logika a legpontosabb adatok alapján működjön.

Robusztus áramkörvédelem: Minden csatorna 315 mAT lassú kioldású biztosítékkal rendelkezik. Ez a védelem elkülöníti a mezői vezetékhibákat, megakadályozva, hogy a rövidzárlatok károsítsák a központi biztonsági vezérlőt vagy a szomszédos bemeneti csatornákat.

Egyszerűsített mezői vezetékezés: A nagy sűrűségű csavaros kapcsok akár 2,5 mm² (AWG 14) vezetékátmérőt is befogadnak. A rendezett elrendezés csökkenti a szekrény zsúfoltságát és felgyorsítja az üzembe helyezést a karbantartási leállások során.

Ipari tartósság: A szabványos konform bevonat védi az áramköri lapot a nedvességtől és a korróziós légköri szennyeződésektől, biztosítva a hosszú élettartamot a zord finomító- és vegyi üzem környezetben.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Hogyan kezeli az FC-TSAI-1620M a passzív mezői adókat?

Az FTA áramkorlátozó áramkört tartalmaz, amely akár 120 mA-t is biztosít passzív adók számára. Ez a belső tápelosztás egyszerűsíti a szekrény felépítését, mivel nem szükséges külső táp sín a 2-vezetékes hurkokhoz.

2. Kompatibilis-e az FC-TSAI-1620M nem biztonsági Experion PKS rendszerekkel?

Bár elsősorban a Honeywell Safety Manager (SIL3) számára tervezték, integrálható Experion PKS környezetekbe is, amelyek Safety Manager vezérlőket használnak a nagy megbízhatóságú folyamatfigyeléshez és vezérléshez.

3. Milyen karbantartást igényelnek a bemeneti biztosítékok?

A modul szabványos 315 mAT lassú kioldású 5 × 20 mm-es biztosítékokat használ. Ezekhez könnyen hozzáférhet és cserélheti őket az FTA-n anélkül, hogy az egész egységet le kellene venni a DIN sínről, így minimalizálva a karbantartási leállásokat.

4. Tartozik-e a modulhoz eredetiségigazolás?

Az FC-TSAI-1620M-t 100%-ban új és eredeti gyári zárt csomagolásban szállítjuk. Minden egység megfelel a Honeywell szigorú gyártási előírásainak a biztonsági minősítésű hardverek esetében, és alapértelmezett 12 hónapos garanciával rendelkezik.