8C-TAIX51 Honeywell Series 8 4-20mA bemeneti kártya eredeti

2026-04-27T09:43:09+08:00

Type: 4-20mA jelvétel
Price: 320.00

Termékáttekintés

A Honeywell 8C-TAIX51 (Cikkszám: 51306979-175) egy nagy teljesítményű analóg bemeneti modul, amely a Series 8 I/O architektúrához készült. Ez a modul 16 dedikált csatornát biztosít a terepi adóktól érkező pontos 4-20 mA áramjel vételére. Közvetlenül integrálható a Honeywell Experion PKS és C300 vezérlőkkel, amelyek a kritikus folyamatváltozókat 16 bites digitális értékekké alakítják. Ezt az egységet 100% vadonatúj és eredeti állapotban szállítjuk, nem redundáns IOTA konfigurációval, amely költséghatékony, nagy pontosságú folyamatfigyelést tesz lehetővé.

Műszaki adatok

Az 8C-TAIX51 nagy sebességű beolvasást és robusztus jelfeldolgozást biztosít ipari automatizálási környezetekben.

Kategória | Műszaki adat
Bemeneti csatornák | 16 csatorna
Bemeneti típus | Áram (csak 4-20 mA)
A/D felbontás | 16 bit
Bemeneti beolvasási sebesség | 50 ms
Pontosság | ±0,1% FS tipikus
Közös módú elnyomás | 70 dB (egyenáramtól 60 Hz-ig)
Keresztbeszéd | -60 dB (csatornánként)
Maximális bemeneti feszültség | ±30 Volt
Működési hőmérséklet | –40°C-tól +70°C-ig
Méretek | 4,1 cm x 18,6 cm x 12,9 cm
Súly | 0,26 kg-tól 0,3 kg-ig

Műszaki előnyök

Gyors jelvétel: Az 50 ms beolvasási sebesség biztosítja, hogy a vezérlő valós idejű adatokat kapjon a terepről. Ez a sebesség lehetővé teszi a szorosabb szabályozási hurkokat dinamikus folyamatokban, például turbinakövetés vagy kémiai reakciók esetén.

Nagy felbontású pontosság: A 16 bites A/D átalakító kiváló részletességet nyújt, lehetővé téve a rendszer számára a 4-20 mA jelek apró változásainak észlelését. Ez a pontosság minimalizálja a mérési hibákat és javítja a termék hozamát.

Kiváló interferencia-elhárítás: A 70 dB-es közös módú elnyomási aránnyal (CMRR) az 8C-TAIX51 hatékonyan szűri az ipari elektromos zajt. Ez biztosítja a jel integritását akkor is, ha a terepi kábelek nagyfeszültségű berendezések vagy motorok közelében futnak.

Kompatk, nem redundáns kialakítás: A 6 hüvelykes IOTA szerelési követelmény és a könnyű (0,26 kg) kialakítás ideálissá teszi olyan helyszűkében lévő szekrényekhez, ahol a redundancia nem elsődleges szempont, jelentősen csökkentve a hardverköltségeket.

Robusztus kialakítás zord környezetekhez: A modul –40°C és +70°C közötti szélsőséges hőmérséklet-tartományban működik. A környezeti stresszhatások elleni szabványos védelmi intézkedések hosszú távú megbízhatóságot biztosítanak finomítókban és erőművekben.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. Támogatja az 8C-TAIX51 a millivolt vagy termopár bemeneteket?

Az 8C-TAIX51 51306979-175 kifejezetten a 4-20 mA áramhurkokra fókuszál. Termopár vagy alacsony szintű mV források esetén a Series 8 modulok speciális T/C bemeneti változatát kell választani a megfelelő hidegpont kompenzáció érdekében.

2. Telepíthetem ezt a modult redundáns IOTA-ra?

Az 8C-TAIX51 nem redundáns alkalmazásokhoz készült. Általában 6 hüvelykes nem redundáns IOTA-ra szerelik. Küldetéskritikus hurkokhoz, amelyek átváltási képességet igényelnek, redundáns modul és megfelelő IOTA használata javasolt.

3. Ez a modul forrócsere-kompatibilis?

Igen. A legtöbb Honeywell Series 8 I/O komponenshez hasonlóan az 8C-TAIX51 támogatja a forrócserét. A modult eltávolíthatja és cserélheti anélkül, hogy a terepi vezetékeket le kellene választani vagy az egész I/O rack-et le kellene állítani.

4. Mi az új egység szabványos garanciája?

Minden vadonatúj és eredeti 8C-TAIX51 modulra 12 hónapos garanciát biztosítunk. Minden egység szigorú gyári tesztelésen megy keresztül, hogy megfeleljen a Honeywell szigorú minőségi előírásainak a szállítás előtt.