3BSE018161R1 IC694MDL350 GE szigetelt 16-pontos váltóáramú modul

2026-04-28T16:42:02+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Diszkrét kimeneti modulok
Price: 260.00

Termékáttekintés

A GE Fanuc IC694MDL350 egy nagy sűrűségű diszkrét kimeneti modul a PACSystems RX3i PLC platformhoz. 16 független, szigetelt kimeneti csatornát biztosít, amelyek AC mezőeszközök, például motorindítók, mágnesszelepek és jelzőfények vezérlésére szolgálnak. A modul névleges feszültsége 120/240 VAC, és kiváló jel-elkülönítést biztosít, megakadályozva az elektromos zaj és földhurkok hatását a hátlap logikára. Ezt az alkatrészt 100% vadonatúj eredeti hardverként szállítjuk, amely kifejezetten a nagysebességű soros busz kommunikációra van optimalizálva mind az univerzális, mind a szabványos RX3i alaplapokon.

Műszaki adatok

Az IC694MDL350 erős AC teljesítménykapcsolást nyújt az alábbi műszaki paraméterekkel:

Modellszám: IC694MDL350

Rendszerkompatibilitás: PACSystems RX3i (3.5 vagy újabb firmware szükséges)

Kimeneti pontok: 16 szigetelt csatorna

Névleges feszültség: 120/240 Volt AC

Kimeneti feszültségtartomány: 74-től 265 VAC-ig (47–63 Hz)

Maximális áramerősség: 2 Amper pontonként

Minimális terhelési áram: 10 mA pontonként

Indulóáram: maximum 20 Amper egy ciklusra

Válaszidő: maximum 1/2 ciklus (Be/Ki)

Fogyasztás: 315 mA 5V hátlap buszról

Szivárgó áram: maximum 2 mA

Feszültségesés: maximum 1,5 Volt

Működési hőmérséklet: 0°C-tól +60°C-ig

Méretek: Szabványos egyhelyes RX3i modul

Műszaki előnyök

Az IC694MDL350 a folyamatautomatizálás kritikus teljesítmény- és karbantartási igényeit kezeli:

Csatornák közötti szigetelés: A 16 szigetelt kimenet lehetővé teszi, hogy a modul különböző AC fázisokról vagy különböző tápegységekről működő mezőeszközöket vezéreljen. Ez a szigetelés megakadályozza, hogy egyetlen elektromos hiba több csatornán is továbbterjedjen, jelentősen növelve a rendszer rendelkezésre állását.

Intelligens CPU diagnosztika: A modul folyamatosan figyeli a mezőoldali csatlakozóblokk állapotát. Bármilyen vezetékezési eltérést vagy csatlakozási problémát közvetlenül az RX3i CPU-nak jelent, lehetővé téve az üzemeltetők számára, hogy a hibákat szoftveres felületen keresztül azonosítsák és javítsák manuális mérés nélkül.

Nagyáramú indítási terhelés kezelése: 20 Amperes indulóáram-kapacitás egy teljes ciklusra lehetővé teszi, hogy a modul kezelje az induktív terhelések, például nagy kontaktorok és mágnesszelepek magas indítási áramait. Ez a robusztusság megakadályozza a téves lekapcsolásokat és az alkatrészek idő előtti elhasználódását.

Nagysebességű soros busz teljesítmény: A modul az RX3i nagysebességű soros buszát használja. Ez biztosítja, hogy a CPU az összes 16 kimeneti állapotot egyetlen beolvasási ciklus alatt frissítse, így gyors válaszidőt biztosítva a szinkronizált csomagolási és anyagmozgatási alkalmazásokhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések

K: Mely csatlakozóblokkok kompatibilisek az IC694MDL350-gyel?V: Ez a modul dedikált csatlakozóblokkot igényel a mezői vezetékezéshez. Használni kell az IC694TBBX32 (doboz típusú) vagy az IC693TBSX32 (rugós típusú) csatlakozókat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a csatlakozóblokk külön kerül értékesítésre a modultól.

K: Támogatja az IC694MDL350 a forró csere funkciót?V: Igen. A PACSystems RX3i architektúra támogatja az IC694MDL350 forró behelyezését és eltávolítását. Ez lehetővé teszi a modul cseréjét karbantartás közben anélkül, hogy az egész PLC rack-et le kellene állítani, minimalizálva a folyamatmegszakításokat.

K: Vannak-e belső biztosítékok a 16 kimeneti csatorna védelmére?V: Nem, az IC694MDL350 nem tartalmaz belső biztosítékokat. A mérnököknek külső biztosítékokat kell biztosítaniuk minden kimeneti ponthoz vagy csoporthoz, hogy megvédjék a modult és a mezői vezetékezést túláram vagy rövidzárlat esetén.

K: Mi a minimális firmware követelmény az RX3i CPU-hoz?V: A teljes diagnosztikai jelentés és a nagysebességű busz kompatibilitás érdekében az RX3i vezérlőnek 3.5 vagy újabb firmware verziót kell futtatnia. Korábbi firmware használata kommunikációs hibákhoz vagy korlátozott diagnosztikai láthatósághoz vezethet.