120V AC bemeneti modul IC693MDL340 GE Fanuc PLC

2026-04-23T10:30:13+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: GE Fanuc Sorozat 90-30
Price: 370.00

Termékáttekintés

A GE Fanuc IC693MDL340 egy speciális 120 VAC diszkrét bemeneti interfészként szolgál a Series 90-30 PLC platformhoz. Ez a 100% vadonatúj eredeti modul lehetővé teszi a digitális jelek feldolgozását terepi eszközökről, mint például nyomógombok, végálláskapcsolók és közelségérzékelők, amelyek szabványos AC hálózati feszültségen működnek. Az IC693MDL340 a magasfeszültségű terepi jeleket logikai szintű adatokra alakítja át a PLC CPU számára, biztosítva a folyamatállapotok megbízható megfigyelését összetett gyári automatizálási és energiairányítási rendszerekben. Nagyteljesítményű, 16 pontból álló architektúrája maximalizálja a helyet a rackben, miközben kiváló elektromos védelmet nyújt.

Műszaki adatok

Paraméter | Specifikáció részletei
Modellszám | IC693MDL340
Gyártó | GE Fanuc (General Electric)
Bemenet típusa | Diszkrét AC bemenet
Bemenetek száma | 16 pont
Névleges feszültség | 120 VAC
Feszültségtartomány | 0–132 VAC (50/60 Hz)
Bemeneti konfiguráció | 2 elszigetelt csoport (8 pont csoportonként)
Bemeneti áram | 10 mA (tipikus névleges feszültségnél)
Bemeneti impedancia | 12 kΩ
Izolációs feszültség | 1500 V RMS (logika és terep között)
Válaszidő | 25 ms (tipikus)
Háttéráram | 90 mA @ 5 VDC
Működési hőmérséklet | 0°C-tól +60°C-ig

Műszaki előnyök

Kétcsoportos elszigetelt architektúra: Az IC693MDL340 16 bemenetét két független, nyolc pontból álló csoportra osztja. Ez a kialakítás lehetővé teszi a mérnökök számára, hogy különböző AC tápegységekkel vagy fázisokkal csatlakoztassanak egyetlen modulon belül, megelőzve az áramkörök közötti hibákat és egyszerűsítve a terepi kábelezést többforrásos vezérlőszekrényekben.

Kiváló zajcsillapítás: Ipari környezetben jelentős elektromágneses interferencia (EMI) keletkezik. Ez a modul hardveres zajszűrést és 25 ms válaszidő késleltetést alkalmaz, hogy kiküszöbölje a mechanikus kapcsolók "kapcsolási visszapattanását", biztosítva, hogy a PLC CPU csak érvényes, zajmentes jelátmeneteket kapjon.

Galván optikai védelem: 1500 V RMS optikai elszigetelés fizikai akadályt képez a 120 VAC terepi vezetékek és az érzékeny 5 VDC háttérlogika között. Ez a védelem megakadályozza, hogy a magasfeszültségű tranziensek vagy földhurkok károsítsák a CPU-t vagy a szomszédos I/O modulokat.

Azonnali vizuális diagnosztika: Minden csatornához egyedi LED jelzőfény található a modul elülső oldalán. Ezek a LED-ek lehetővé teszik a karbantartó személyzet számára, hogy multiméter használata nélkül ellenőrizze a terepi feszültség jelenlétét a modul szintjén, jelentősen csökkentve a javítás átlagos idejét (MTTR).

Hőhatékonyság: Az IC693MDL340 mindössze 90 mA-t vesz fel a háttérből, így alacsony hőterhelést tart fenn. Ez a hatékonyság lehetővé teszi a nagy sűrűségű rack konfigurációkat anélkül, hogy túllépnék a tápegység hőterhelési határait vagy további hűtőventilátorokat igényelnének.

Gyakran Ismételt Kérdések

K: Az IC693MDL340 képes 24V DC jelek érzékelésére?

V: Nem. Az IC693MDL340 kifejezetten 120 VAC jelekhez készült. A belső áramkör AC szinuszhullámot igényel a bemeneti impedancia leküzdéséhez és az "BE" állapot aktiválásához. DC alkalmazásokhoz használjon MDL6xx sorozatú modult.

K: Mi történik, ha a terepi feszültség meghaladja a 132 VAC-ot?

V: A 132 VAC feletti működés túlmelegedést okozhat a bemeneti ellenállásokban, és károsíthatja az optikai elszigetelőket. Mindig ügyeljen arra, hogy az AC tápegység a megadott 0–132 VAC tartományban maradjon.

K: Kompatibilis ez a modul az összes Series 90-30 alaplappal?

V: Igen. Az IC693MDL340 bármely szabványos I/O helyre beszerelhető a Series 90-30 5- vagy 10-helyes alaplapon, és zökkenőmentesen integrálható az összes Series 90-30 CPU modellel.

K: Befolyásolja-e a 25 ms válaszidő a nagy sebességű alkalmazásokat?

V: A 25 ms késleltetés standard emberi interfész eszközökre és mechanikus kapcsolókra van tervezve. Ultra nagy sebességű impulzusérzékeléshez vagy mozgásvezérlési visszacsatoláshoz javasoljuk egy nagy sebességű számláló (APU) modul vagy konfigurálható szűrőkkel rendelkező DC bemeneti modul használatát.