Yokogawa NFPW442-10 Style S2 csereellátás

2026-04-29T10:00:41+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: Tápegység modulok
Price: 360.00

Termékáttekintés

A Yokogawa NFPW442-10 szolgál a STARDOM FCN/FCJ autonóm vezérlők és a kapcsolódó hardverek elsődleges energiaellátó gerincéül. Ez a Style S2 tápegység modul a nagyfeszültségű AC bemenetet pontosan szabályozott 5,1 V DC és 24 V DC feszültségű áramkörökké alakítja, hogy működtesse a CPU-kat, I/O modulokat és kommunikációs interfészeket. Ezt az egységet 100% vadonatúj és eredeti állapotban szállítjuk, biztosítva, hogy a kritikus fontosságú vezérlő- és biztonsági műszerrendszerek (SIS) stabil, zajmentes áramellátást kapjanak a megterhelő folyamatkörnyezetekben.

Műszaki adatok

Az NFPW442-10 nagy hatékonyságú kialakítást alkalmaz, hogy teljes rack terhelést támogasson, miközben minimalizálja a hőtermelést:

Jellemző | Műszaki adat
Modell / Stílus | NFPW442-10 / Style S2
Rendszerkompatibilitás | STARDOM, CENTUM VP, ProSafe-RS
Bemeneti feszültség | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Bemeneti áram | 0,7 A
Kimenet 1 | 5,1 V DC @ 7,8 A
Kimenet 2 | 24 V DC @ 4,0 A
Teljesítménykapacitás | 60 W tipikus
Redundancia | Támogatja a kettős tápegység konfigurációt
Méretek | 49,7 × 130 × 146,5 mm
Működési hőmérséklet | 0 °C-tól +55 °C-ig

Műszaki előnyök

Az NFPW442-10 fejlett Megbízhatóság, Elérhetőség és Szervizelhetőség (RAS) funkciókat tartalmaz, hogy megoldja az ipari tápegységek gyakori kihívásait:

Forrócsere támogatás: A modul támogatja a forrócsere cserét. Ez lehetővé teszi a karbantartó csapatok számára, hogy a tápegységet a rack áramtalanítása vagy a folyamatvezérlő logika megszakítása nélkül cseréljék ki, így a rutin karbantartás alatt megszünteti a leállásokat.

Kettős kimenetű pontosság: Az ipari szabványos tápegységekkel ellentétben az NFPW442-10 két külön szabályozott DC feszültséget szolgáltat. Az 5,1 V-os áramkör érzékeny digitális logikát táplál, míg a 24 V-os áramkör a terepi I/O-t és a hurokterhelt érzékelőket működteti, biztosítva a teljes elszigetelést és stabilitást a rendszerben.

Beépített állapotdiagnosztika: Integrált áramellátás-állapotfigyelés és állapotjelző LED-ek azonnali vizuális és digitális visszajelzést nyújtanak. A rendszer azonnal érzékeli a feszültségingadozásokat vagy belső hibákat, lehetővé téve a vezérlő számára, hogy riasztást indítson a teljes rendszerleállás előtt.

Passzív konvekciós hűtés: A modul természetes konvekciót használ a hűtéshez, így nincs szükség mechanikus ventilátorokra. A mozgó alkatrészek hiánya jelentősen növeli a meghibásodások közötti átlagos időt (MTBF), és megbízható működést tesz lehetővé poros környezetekben, például papírgyárakban és vegyi üzemekben.

Gyakran Ismételt Kérdések

K: Használhatom az NFPW442-10-et redundáns konfigurációban eltérő bemeneti feszültségekkel?

V: Nem. Kettős tápegység redundancia esetén egy Yokogawa rackben (például NFBU200) mindkét NFPW442-10 modulnak kompatibilis bemeneti feszültséget kell kapnia a kiegyensúlyozott terhelésmegosztás és a megfelelő diagnosztikai jelentés érdekében.

K: Szükséges-e speciális alaplemez vagy rack ehhez a modulhoz?

V: Igen. Az NFPW442-10 szabványos Yokogawa rackekbe telepíthető, például NFBU200 vagy NFBU050. A tápegység dedikált helyeit foglalja el a hátlap végén, hogy optimális áramelosztást biztosítson a buszon.

K: Kompatibilis az NFPW442-10 a régebbi Style S1 rendszerekkel?

V: A Style S2 modulok általában jobb hatékonyságot és diagnosztikai funkciókat kínálnak. Bár gyakran megőrzik a visszafelé fizikai kompatibilitást, ellenőrizni kell a konkrét rack stílust és a rendszer firmware-t, hogy minden RAS (Megbízhatóság, Elérhetőség és Szervizelhetőség) funkció megfelelően működjön.

K: Mi jelzi a tápegység meghibásodását?

V: A modul elülső paneljén állapotjelző LED-ek találhatók. A "READY" LED kialvása vagy az "ALARM" jelző bekapcsolása belső hibát vagy bemeneti áramkimaradást jelez, lehetővé téve az azonnali beavatkozást.