51454470-275 Honeywell Series 8 bevonatos analóg bemeneti kártya

2026-04-27T09:06:21+08:00

Type: Analóg bemeneti modulok
Price: 320.00

Termékáttekintés

A Honeywell 8C-PAIHA1 (Cikkszám: 51454470-275) magas sűrűségű, 16 csatornás analóg bemeneti interfészként működik a Honeywell Series 8 I/O platformhoz. Kritikus 4–20 mA jeleket rögzít a terepi adóktól, és teljes HART digitális kommunikációs átvitelre képes. Ez a modul zökkenőmentesen integrálódik az Experion PKS és C300 vezérlőkkel, amelyek a pontos folyamatfigyelés gerincét képezik magas követelményű ipari környezetekben. Ezt az egységet 100%-ban vadonatúj és eredeti gyári konform bevonattal szállítjuk a hosszabb élettartam érdekében.

Műszaki adatok

Az 8C-PAIHA1 fejlett iCoupler technológiát alkalmaz a jel tisztaságának és a rendszer biztonságának biztosítására.

Kategória | Műszaki jellemző
Bemeneti csatornák | 16 egyvégű analóg bemenet
Jeltartomány | 4–20 mA (támogatja a 2-vezetékes vagy önálló táplálást)
HART támogatás | Szinkron digitális adat mind a 16 csatornán
A/D felbontás | 16 bites átalakítás
Pontosság | ±0,075% FS 23,5°C-on; ±0,15% FS (teljes tartomány)
Mintavételi sebesség | 50 ms csatornánként
Galván szigetelés | 1000 VAC RMS / ±1000 VDC
Működési hőmérséklet | –40°C és +85°C között
Tanúsítványok | I. osztály, 2. rész, A-D csoportok; 2. zóna, Ex nA IIC T4
Rendszerkompatibilitás | Honeywell Series 8 / C300 vezérlők

Műszaki előnyök

Kiváló zajszűrés: A modul 70 dB-es közös módusú elnyomási aránnyal (CMR) rendelkezik. Kiszűri a nagyfeszültségű berendezések elektromos interferenciáját, így stabil 4-20 mA mérési eredményeket biztosít még elektromosan „zajos” gyári környezetben is.

Integrált HART intelligencia: Az 8C-PAIHA1 a szabványos AI kártyáktól eltérően többváltozós adatokat és eszközdiagnosztikát közvetlenül a HART protokollon keresztül olvas le. Ez lehetővé teszi az előrejelző karbantartást, az adó elcsúszásának vagy az érzékelő meghibásodásának korai felismerésével, még mielőtt folyamatzavar lépne fel.

Kiemelkedő hőállóság: Ez a modul megbízhatóan működik –40°C és +85°C között. A széles hőmérsékleti tartomány lehetővé teszi távoli terepi szekrényekbe történő telepítést anélkül, hogy drága klímaberendezésekre lenne szükség.

Hot-swap karbantartás: A Series 8 váz kialakítása „plug-and-play” cserét tesz lehetővé. A technikusok élő áram alatt cserélhetik a modulokat, így elkerülhető a rendszerleállás és fenntartható a folyamat folytonossága.

Veszélyes területi biztonság: I. osztály, 2. rész és 2. zóna tanúsítványokkal az 8C-PAIHA1 biztonságos működést biztosít potenciálisan robbanásveszélyes környezetben, amelyek jellemzőek az olaj- és gáziparban, valamint a vegyipari feldolgozásban.

Gyakran Ismételt Kérdések

Használható az 8C-PAIHA1 redundáns konfigurációkban?

Igen. A Series 8 architektúra opcionális redundanciát támogat. Ha egy redundáns IOTA (Input Output Termination Assembly) modulra van telepítve, egy másodlagos 8C-PAIHA1 modul zökkenőmentes átvételt biztosít, ha az elsődleges egység belső hibát észlel.

Milyen előnye van a „Bevonatos” verziónak (51454470-275)?

A „bevonatos” megjelölés azt jelenti, hogy az NYÁK konform bevonattal rendelkezik. Ez a védőréteg megóvja az érzékeny áramköröket a nedvességtől, sópermettől és korróziós gázoktól (például H2S), ami elengedhetetlen a tengeri és szennyvízkezelési alkalmazásokban.

Szükséges-e külső tápegység az adók számára?

A modul használhatja a rendszertáplálást az IOTA-n keresztül vagy egy külső 24VDC forrást. Az IOTA-n egy bekötési lehetőség határozza meg, hogy a kimenetek a Series 8 rendszeráramforráshoz vagy egy külső terepi tápegységhez legyenek-e csatlakoztatva, lehetővé téve a galván szigetelést a rendszer és a terep között.

Hogyan befolyásolja a 16 bites felbontás a folyamatvezérlést?

A 16 bites A/D átalakítás több mint 65 000 diszkrét jel szintet biztosít. Ez a magas felbontás lehetővé teszi a C300 vezérlő számára, hogy apró nyomás- vagy áramlásváltozásokat is érzékeljen, szorosabb szabályozási hurkokat és jobb termékminőséget eredményezve.