Monitor di Tensione Isolata per Canale RH914TD Foxboro FBM207（副本）

2026-04-13T13:54:45+08:00

Produttore: Foxboro
Tipo: Interfacce a Canale Isolato
Prezzo: 190.00

Panoramica del Prodotto

Il Foxboro FBM207 (Numero di Parte: P0914TD) funziona come un'interfaccia ad alta densità con 16 canali di ingresso discreto e monitoraggio della tensione per il Sistema di Controllo Distribuito (DCS) Foxboro I/A Series. Questo modulo acquisisce segnali digitali critici dal campo provenienti da interruttori, relè e altri dispositivi di rilevamento a contatto per fornire aggiornamenti di stato in tempo reale al processore di controllo. Gestisce una vasta gamma di livelli di tensione industriale, comprese applicazioni AC/DC ad alta tensione, mantenendo l'integrità totale del segnale. Forniamo questo modulo come 100% Nuovo e Originale, garantendo che i vostri sistemi di interblocco e i circuiti di monitoraggio degli allarmi rispettino rigorosi standard di prestazione di fabbrica.

Specifiche Tecniche

Caratteristica | Dettagli della Specifica
Produttore | Foxboro (Schneider Electric)
Modello / Numero di Parte | FBM207 / P0914TD
Numero di Canali | 16 Ingressi Isolati Singolarmente
Tipo di Ingresso | Monitoraggio della Tensione / Rilevamento Contatto Secco
Compatibilità di Tensione | 15–60 V DC, 120 V AC / 125 V DC, 240 V AC
Grado di Isolamento | 1500 V AC (Isolamento galvanico canale a canale)
Tempo di Risposta | <10 ms
Risposta in Frequenza | Fino a 250 Hz (Rilevamento impulsi ad alta velocità)
Consumo Energetico | 8–10 W (Tipico)
Temperatura di Funzionamento | –20°C a +70°C
Classe Ambientale | ISA Classe G3 (Ambiente Difficile)

Vantaggi Ingegneristici

Isolamento Canale ad Alta Tensione: Il P0914TD fornisce un robusto isolamento galvanico (fino a 1500 V AC) per ogni singolo canale. Questo protegge il Fieldbus interno del DCS da sovratensioni elettriche lato campo ed elimina interferenze tra canali, anche durante il monitoraggio di circuiti ad alta tensione 240 V AC.

Rilevamento Impulsi di Precisione: Con una risposta in frequenza fino a 250 Hz, il FBM207 cattura eventi discreti rapidi senza perdere impulsi. Questa capacità lo rende la scelta preferita per la registrazione della sequenza degli eventi (SOE) e la logica di interblocco ad alta velocità.

Filtraggio Digitale Configurabile: Il modulo include un filtraggio di ingresso definibile dall’utente (1–255 ms). Questo permette agli ingegneri di sopprimere il rimbalzo dei contatti e il rumore elettrico in ambienti con apparecchiature di commutazione pesanti, assicurando che solo i cambiamenti di stato validi attivino la logica di sistema.

Sicurezza Ridondante del Fieldbus: Il P0914TD comunica tramite due percorsi Fieldbus ridondanti. Se un percorso di comunicazione subisce danni o interferenze, il modulo utilizza automaticamente il percorso secondario per mantenere un flusso continuo di dati al processore di controllo.

Robustezza Industriale Rinforzata: Ogni unità possiede una classificazione ISA Classe G3. Il modulo resiste ad atmosfere corrosive, alta umidità e contaminanti aerodispersi comuni in raffinerie di petrolio e gas e impianti di lavorazione chimica.

Domande Frequenti

Il FBM207 P0914TD supporta ingressi a contatto secco?

Sì. Il P0914TD gestisce sia il monitoraggio della tensione sia il rilevamento a contatto secco. Quando utilizzato con l’assemblaggio di terminazione appropriato, il modulo fornisce la corrente di bagnatura necessaria per monitorare le posizioni di interruttori meccanici e relè.

Posso usare questo modulo per applicazioni di Sequenza degli Eventi (SOE)?

Assolutamente. Il tempo di risposta rapido del modulo (<10 ms) e l’alta risposta in frequenza (250 Hz) permettono una precisa marcatura temporale degli eventi discreti, essenziale per l’analisi delle cause radice in sistemi critici per la sicurezza.

Il FBM207 P0914TD è hot-swappable?

Sì, a seconda della configurazione della base. Il FBM207 supporta lo scambio a caldo, permettendo ai team di manutenzione di sostituire il modulo senza rimuovere il cablaggio di campo o spegnere l’intera base, minimizzando i tempi di fermo del processo.

Qual è la differenza tra questo modulo e quelli non isolati?

I moduli non isolati spesso condividono una massa comune, il che può causare guasti a livello di sistema se si verifica un guasto a terra. Il P0914TD presenta un isolamento canale a canale, garantendo che un guasto su un ingresso rimanga localizzato e non influenzi gli altri 15 canali o il backplane del DCS.