Nuovo Emerson VE4005S2B2 | Modulo AO DeltaV HART con Terminale

2026-04-10T11:36:51+08:00

Produttore: Emerson
Tipo: Componenti Emerson DeltaV
Prezzo: 199.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

La Emerson DeltaV VE4005S2B2 (l’assemblaggio include la scheda KJ3221X1-BA1 e il blocco di terminazione KJ4001X1-CB1 ) funziona come una scheda di uscita analogica HART 4-20mA a 8 canali ad alte prestazioni per il sistema di controllo distribuito DeltaV M-series (DCS). Questo modulo aziona attuatori di campo, come valvole di controllo e azionamenti a velocità variabile, convertendo i comandi di controllo digitali in segnali di corrente analogica precisi. La capacità HART integrata consente al sistema DeltaV di comunicare digitalmente con dispositivi di campo intelligenti, permettendo diagnosi avanzate e configurazione remota attraverso gli stessi due fili usati per il segnale di controllo.

Suddivisione del Numero di Parte

VE4005S2B2: Numero di parte completo dell’assemblaggio che include la scheda I/O e il blocco di terminazione standard.

KJ3221X1-BA1: Identifica specificamente il modulo elettronico di uscita analogica Serie 2 (S2).

KJ4001X1-CB1: Identifica il blocco di terminazione I/O standard associato per il cablaggio di campo.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson Process Management
Numero Modello | VE4005S2B2 (KJ3221X1-BA1)
Serie | DeltaV M-Series (Bus S2)
Canali di Uscita | 8 canali isolati
Intervallo del Segnale | 4–20 mA DC
Protocollo Digitale | HART (Highway Addressable Remote Transducer)
Risoluzione | Conversione D/A a 14 bit
Precisione | ±0,1% del campo completo
Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C
Peso per la Spedizione | 2,0 kg
Condizione | 100% Nuovo di Fabbrica e Originale nella Confezione

Vantaggi Ingegneristici

Comunicazione HART Bidirezionale: La VE4005S2B2 elimina la necessità di multiplexer HART esterni. Trasmette direttamente gli allarmi dei dispositivi digitali, i dati diagnostici e le variabili secondarie dalle valvole intelligenti al DeltaV AMS Device Manager, facilitando la manutenzione predittiva.

Attuazione ad Alta Precisione: Con risoluzione a 14 bit, questa scheda offre il controllo granulare necessario per valvole modulanti critiche. Questa precisione garantisce un controllo di processo rigoroso e riduce l’usura meccanica causata da oscillazioni del segnale.

Integrazione Terminale Semplificata: L’inclusione del blocco di terminazione KJ4001X1-CB1 assicura un’interfaccia elettrica abbinata. Questo approccio integrato riduce i tempi di installazione e previene errori comuni di cablaggio durante la fase di marshalling.

Affidabilità Hot-Swappable: L’architettura della serie M consente di sostituire il modulo VE4005S2B2 a sistema alimentato. Questa capacità di "inserimento e rimozione a caldo" garantisce che la manutenzione su una scheda non interrompa l’alimentazione o la comunicazione dei moduli I/O adiacenti sullo stesso carrier.

Protezione con Isolamento Galvanico: Il modulo incorpora un robusto isolamento tra l’elettronica lato campo e il DeltaV LocalBus. Questa barriera protegge il controller da loop di massa e sovratensioni elettriche esterne, mantenendo l’integrità del sistema in ambienti industriali difficili.

Domande Frequenti

D1: La VE4005S2B2 viene fornita come kit completo?

R1: Sì. Il numero di parte VE4005S2B2 include sia la scheda di uscita analogica KJ3221X1-BA1 che il blocco di terminazione I/O standard KJ4001X1-CB1 , offrendo una soluzione completa per uno slot a 8 canali.

D2: Qual è il tempo di consegna tipico per questo prodotto?

R2: Attualmente abbiamo questo modello in stock. Di solito viene spedito entro 7-10 giorni lavorativi tramite corrieri premium come FEDEX o DHL per garantire una consegna sicura e veloce.

D3: Questa scheda supporta configurazioni ridondanti?

R3: La VE4005S2B2 supporta la ridondanza se utilizzata con un carrier I/O ridondante e il blocco di terminazione ridondante appropriato. Verificate il tipo di carrier per assicurarvi che supporti la ridondanza 1:1 per le schede della serie M.

D4: In cosa differisce la scheda Serie 2 (S2) dalle versioni precedenti?

R4: Le schede Serie 2 (S2) , come la KJ3221X1-BA1, presentano un consumo energetico ottimizzato e una dissipazione del calore migliorata rispetto alle vecchie schede legacy della serie M, rendendole più adatte per installazioni ad alta densità nei quadri elettrici.