Acquista KJ3223X1-EA1 | Originale Emerson DeltaV Terminal Block

2026-04-10T11:40:42+08:00

Produttore: Emerson
Tipo: Componenti per cablaggio sul campo
Prezzo: 199.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

Il Emerson KJ3223X1-EA1 funge da Blocco Terminale di Ingresso Analogico essenziale per il sottosistema I/O della serie DeltaV M . Questo modulo fornisce l’interfaccia fisica ed elettrica necessaria per collegare i trasmettitori di campo alla rete di controllo DeltaV. Facilita la trasmissione di segnali analogici (tipicamente 4–20 mA o ±10 VDC) dai sensori alla scheda elettronica I/O. Fornendo punti di terminazione dedicati e alimentazione di campo distribuita, il KJ3223X1-EA1 garantisce un’acquisizione del segnale sicura e priva di rumore per attività di monitoraggio critiche in raffinerie, centrali elettriche e impianti chimici.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson (DeltaV)
Numero di Modello | KJ3223X1-EA1
Tipo di Prodotto | Blocco Terminale / Modulo di Interfaccia
Canali di Ingresso | 8 canali isolati (quando abbinati alla scheda AI)
Tensione di Ingresso | 24 VDC
Alimentazione Bus Locale | 12 VDC a 150 mA
Valutazione Circuito di Campo | 24 VDC a 300 mA
Alimentazione di Campo Distribuita | 24 VDC a 32 mA
Compatibilità del Segnale | 4–20 mA DC, ±10 V DC
Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C
Peso | 0,2 kg (Modulo) / 2,0 kg (Spedizione)
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Ingegneristici

Integrità del Segnale Ottimizzata: Il KJ3223X1-EA1 utilizza connessioni terminali ad alta integrità che minimizzano la resistenza di contatto. Ciò garantisce che i segnali analogici a basso livello raggiungano il convertitore A/D senza distorsioni, mantenendo la precisione di ±0,1% richiesta per il controllo di processo di precisione.

Distribuzione Integrata dell’Alimentazione di Campo: Il modulo dispone di un’alimentazione di campo distribuita di 24 VDC a 32 mA. Questa distribuzione interna semplifica il cablaggio del quadro fornendo alimentazione direttamente ai trasmettitori a 2 fili tramite il blocco terminale, eliminando la necessità di complessi blocchi fusibili esterni per ogni canale.

Architettura di Isolamento Galvanico: Quando abbinato alla scheda AI DeltaV appropriata, questo modulo terminale supporta l’isolamento completo canale-canale e di sistema. Questa configurazione blocca i loop di massa e previene che sovratensioni elettriche lato campo danneggino il controller centrale DeltaV.

Design Modulare Robusto: Le dimensioni compatte (circa 107 × 41 × 105 mm) massimizzano la densità sulle guide DIN nei quadri di marshalling. Il modulo resiste a temperature industriali estreme da 0°C a +60°C, garantendo un funzionamento continuo vicino a apparecchiature che generano calore.

Manutenzione Semplificata con Hot-Swapping: Il modulo terminale supporta la filosofia DeltaV "Plug-and-Play". I team di manutenzione possono sostituire la scheda I/O associata mentre il blocco terminale rimane cablato, riducendo drasticamente i tempi di fermo durante aggiornamenti o riparazioni hardware.

Domande Frequenti

D1: L’Emerson KJ3223X1-EA1 viene fornito come unità nuova?

R1: Sì. Forniamo il KJ3223X1-EA1 in condizioni 100% Nuovo e Originale , completo di confezione sigillata di fabbrica. Includiamo una garanzia standard di 12 mesi per garantire affidabilità a lungo termine.

D2: Qual è il tempo tipico di consegna?

R2: Generalmente spediamo questo modulo entro 1-2 settimane. Per esigenze urgenti, utilizziamo corrieri premium come FEDEX o DHL per garantire una consegna rapida presso il vostro sito.

D3: Questo blocco terminale include la scheda elettronica di ingresso analogico?

R3: Questo codice prodotto si riferisce specificamente al Modulo Blocco Terminale. Pur fornendo l’interfaccia per 8 canali analogici, il modulo elettronico (scheda I/O) è un componente separato che si inserisce in questa base terminale.

D4: Posso usare questo blocco terminale sia per ingressi 4-20mA che per tensione?

R4: Sì. Il KJ3223X1-EA1 supporta sia i segnali 4–20 mA DC che ±10 V DC . Il trattamento effettivo del segnale dipende dalla configurazione della specifica scheda di ingresso analogico DeltaV abbinata a questo blocco terminale.