Acquista KJ3002X1-BA1 | Modulo AI HART Emerson DeltaV Originale

2026-04-10T11:11:00+08:00

Produttore: Emerson
Tipo: Moduli di Ingresso Analogico
Prezzo: 199.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

La Emerson DeltaV KJ3002X1-BA1 è una scheda di ingresso analogico HART 4-20mA a 8 canali ad alte prestazioni progettata per il sistema di controllo distribuito (DCS) DeltaV serie M . Questo modulo si interfaccia direttamente con trasmettitori di campo a 2 fili, convertendo le variabili di processo analogiche in dati digitali per il controller, estraendo contemporaneamente le diagnostiche digitali HART. Integrando le funzionalità HART a livello di I/O, il KJ3002X1-BA1 consente una gestione avanzata degli asset e la configurazione dei dispositivi senza la necessità di comunicatore portatile aggiuntivo o multiplexer esterni. Serve come collegamento critico per il monitoraggio di precisione in impianti chimici, petroliferi e di generazione di energia.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson Process Management
Numero Modello | KJ3002X1-BA1
Serie | DeltaV Serie M
Canali di Ingresso | 8 canali isolati
Tipo di Segnale | 4-20 mA DC con comunicazione digitale HART
Tipo di Trasmettitore | Dispositivi di campo a 2 fili
Alimentazione Bus | 12 VDC (lato logica)
Risoluzione A/D | 16 bit
Precisione | ±0,1% del campo completo
Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C
Peso | 1,43 lbs (0,65 kg)
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Ingegneristici

Trasformazione Digitale tramite HART: Il KJ3002X1-BA1 sblocca i dati "nascosti" nei tuoi strumenti di campo. Legge continuamente variabili HART come PV secondarie, stato del dispositivo e avvisi di calibrazione, inviando questi dati direttamente al DeltaV AMS Device Manager per la manutenzione predittiva.

Cablatura Semplificata a 2 Fili: Progettata specificamente per trasmettitori a 2 fili, questa scheda riduce la complessità dei loop di campo. Fornisce l’alimentazione necessaria al loop mentre misura il segnale di corrente, semplificando l’assemblaggio del quadro e riducendo i costi di installazione.

Acquisizione del Segnale ad Alta Precisione: Utilizzando una conversione analogico-digitale a 16 bit, il modulo garantisce un’estrema accuratezza per loop di controllo critici. Questa risoluzione permette agli operatori di rilevare minime fluttuazioni di processo che le schede analogiche standard potrebbero non cogliere.

Design Hot-Swappable della Serie M: La scheda si integra nel carrier standard della serie M, supportando la rimozione e l’inserimento a caldo. Il personale di manutenzione può sostituire un modulo senza spegnere il carrier, garantendo zero impatto sui canali I/O adiacenti.

Integrazione Nativa con DeltaV: Il sistema riconosce immediatamente il KJ3002X1-BA1 al momento dell’inserimento. Non richiede installazioni di driver complesse, poiché il software DeltaV gestisce nativamente il passaggio HART e la mappatura del segnale.

Domande Frequenti

D1: Il KJ3002X1-BA1 è fuori produzione?

R1: Sebbene il produttore abbia ufficialmente dichiarato questo modello fuori produzione, forniamo 100% unità nuove e originali da stock di fabbrica. Queste unità non sono mai state usate e sono confezionate nella scatola originale per garantire la compatibilità immediata con i tuoi rack DeltaV serie M esistenti.

D2: Questa scheda supporta trasmettitori a 4 fili?

R2: Il KJ3002X1-BA1 è ottimizzato per trasmettitori a 2 fili dove il modulo fornisce l’alimentazione al loop. Per dispositivi a 4 fili (alimentati esternamente), potrebbe essere necessaria una configurazione diversa del blocco terminale o un modulo di ingresso analogico specifico per 4 fili.

D3: Posso accedere alle diagnostiche HART tramite questa scheda?

R3: Assolutamente sì. Questa scheda supporta il passaggio completo HART. Abbinata al software DeltaV AMS, puoi calibrare, configurare e risolvere problemi dei tuoi strumenti di campo direttamente dalla postazione di ingegneria.

D4: Quale alimentazione richiede la scheda?

R4: La logica interna funziona a 12 VDC forniti dal DeltaV LocalBus. Tuttavia, i loop lato campo richiedono tipicamente 24 VDC forniti tramite il blocco terminale di massa per alimentare gli strumenti 4-20mA.