VE4003S6B1 DeltaV | Modulo RTD Serie M KJ3002X1-BF1

2026-04-10T11:33:31+08:00

Produttore: Emerson
Tipo: DeltaV Serie M
Prezzo: 199.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

La Emerson VE4003S6B1 (Numeri di Parte Alternativi: KJ3002X1-BF1, 12P1732X082) è una scheda di ingresso analogico RTD/Ohm a 8 canali ad alta precisione progettata per il sistema di controllo distribuito DeltaV M-series (DCS). Questo modulo è specializzato nella conversione di segnali di resistenza provenienti da Sensori di Temperatura a Resistenza (RTD) e fonti dirette di Ohm in dati digitali di temperatura per il controller DeltaV. Fornendo condizionamento del segnale localizzato e conversione A/D a livello di I/O, il VE4003S6B1 garantisce un monitoraggio accurato della temperatura per apparecchiature di processo critiche come scambiatori di calore, reattori e alloggiamenti dei cuscinetti.

Suddivisione del Numero di Parte

VE4003S6B1: Numero di parte di sistema per l’assemblaggio del modulo di ingresso RTD/Ohm.

KJ3002X1-BF1: Codice identificativo hardware di produzione.

12P1732X082: Numero di riferimento componente interno Emerson.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson Process Management
Numero Modello | VE4003S6B1 / KJ3002X1-BF1
Serie | DeltaV M-Series
Tipo di Ingresso | RTD (Pt100, Cu10, ecc.) e Ohm
Numero di Canali | 8 Canali
Intervallo di Misura | 0 a 2000 Ohm (varia in base al tipo di RTD)
Risoluzione | Conversione A/D a 16 bit
Isolamento | Ogni canale è galvanicamente isolato dal sistema
Alimentazione | 12 VDC tramite LocalBus
Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C
Peso | 1,10 lbs (0,5 kg)
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Ingegneristici

Acquisizione Termica ad Alta Risoluzione: Il modulo utilizza una conversione A/D a 16 bit per catturare variazioni microscopiche di resistenza. Questa alta risoluzione si traduce in letture di temperatura precise, permettendo al sistema DeltaV di mantenere un controllo rigoroso su reazioni chimiche sensibili alla temperatura.

Linearizzazione Integrata: Il VE4003S6B1 linearizza automaticamente le curve standard degli RTD (come Pt100) all’interno dell’hardware del modulo. Questo alleggerisce il carico computazionale dalla CPU principale e garantisce che il controller riceva istantaneamente unità ingegneristiche accurate e scalate ($^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$).

Compensazione Avanzata dei Fili di Connessione: La scheda supporta configurazioni RTD a 2, 3 e 4 fili. Compensa automaticamente la resistenza del cablaggio di campo, eliminando gli offset di misura causati da lunghi cavi tra il sensore e il quadro di controllo.

Integrità del Sistema tramite Isolamento: L’isolamento galvanico tra i canali di campo e il LocalBus DeltaV previene che rumore elettrico o guasti a terra nel campo danneggino il controller. Questa architettura assicura che un singolo sensore RTD guasto non influenzi l’intero rack di I/O.

Modularità con Sostituzione a Caldo: Il design della serie M permette la rimozione e la sostituzione del VE4003S6B1 mentre il sistema è alimentato. Questa capacità "Plug-and-Play" garantisce che i team di manutenzione possano aggiornare o riparare i circuiti di temperatura senza influire sui punti di monitoraggio di processo adiacenti.

Domande Frequenti

D1: Il VE4003S6B1 è ancora disponibile se il produttore lo ha dismesso?

R1: Sì. Anche se ufficialmente dismesso dal produttore, manteniamo a magazzino unità 100% Nuove e Originali . Questi moduli sono sigillati in fabbrica e pronti per l’installazione immediata nei vostri rack M-series esistenti.

D2: Quali tipi di RTD supporta questa scheda?

R2: Il VE4003S6B1 supporta RTD industriali comuni tra cui Pt100 (Platino 100 Ohm), Pt1000, Cu10 (Rame) e vari tipi di Nichel. È possibile configurare ciascuno degli 8 canali indipendentemente tramite il software DeltaV Explorer.

D3: Posso usare questo modulo per misurare semplicemente la resistenza (Ohm) invece della temperatura?

R3: Assolutamente. Il modulo funziona come un ohmmetro ad alta precisione. È possibile configurare i canali per riportare valori di resistenza grezzi (fino a 2000 Ohm), rendendolo adatto per sensori di posizione o altri trasduttori resistivi.

D4: Questa scheda richiede un blocco terminale specifico?

R4: Sì. Il VE4003S6B1 richiede un blocco terminale I/O standard della serie M. A seconda della preferenza di cablaggio, è possibile utilizzare il blocco terminale di massa o il blocco terminale a vite individuale per connessioni RTD a 3 o 4 fili.