VE4002S1T1B2 DeltaV | Scheda DO isolata 24VDC Serie M

2026-04-10T10:46:32+08:00

Produttore: Emerson
Tipo: Moduli di Uscita Discreti
Prezzo: 199.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

Il Emerson DeltaV VE4002S1T1B2 funziona come un modulo di uscita discreta ad alta densità all’interno del sottosistema I/O DeltaV serie M. Questo modulo fornisce 8 canali di uscita indipendenti e isolati a 24 VDC progettati per attivare dispositivi di campo esterni come valvole solenoidi, avviatori di motori, relè e indicatori. Come componente critico del sistema di controllo distribuito DeltaV (DCS), il VE4002S1T1B2 garantisce un’esecuzione precisa dei comandi e la separazione elettrica tra il cablaggio di campo e il backplane logico. Il suo design hot-swappable consente una manutenzione e un’espansione del sistema senza interrompere le operazioni dell’impianto.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson (Sistema DeltaV)
Numero di Modello | VE4002S1T1B2
Tipo di Modulo | Uscita Discreta (DO)
Numero di Canali | 8 Canali Isolati
Valutazione di Uscita | 24 VDC
Isolamento | Tra canali e tra canali e sistema
Dimensioni | 107 mm × 41 mm × 105 mm
Peso | 0,20 kg
Consumo Energetico | Derivato dal backplane I/O DeltaV
Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Ingegneristici

Protezione Elettrica Superiore: Ognuno degli 8 canali dispone di isolamento galvanico completo. Questo previene i loop di massa e protegge il controller DeltaV da sovratensioni ad alta tensione o guasti nel cablaggio lato campo, mantenendo l’operatività del sistema in ambienti elettricamente rumorosi.

Chiave Rotante Intelligente: Il modulo incorpora un sistema unico di chiave meccanica. Questo impedisce al personale di manutenzione di inserire accidentalmente un tipo di modulo errato in un blocco terminale, eliminando il rischio di livelli di tensione incompatibili che danneggerebbero l’apparecchiatura di campo.

Modularità Hot-Swappable: L’architettura della serie M supporta l’installazione “Plug-and-Play”. È possibile rimuovere o sostituire il VE4002S1T1B2 mentre il sistema è alimentato, riducendo significativamente il tempo medio di riparazione (MTTR) durante processi critici.

Diagnostica Canale in Tempo Reale: Gli indicatori LED integrati sulla faccia del modulo forniscono uno stato visivo immediato per ogni canale. Gli operatori possono identificare subito uscite attive o condizioni di guasto senza dover navigare in menu software complessi.

Ingombro ad Alta Densità: La compatta larghezza di 41 mm ottimizza lo spazio sulle guide nei quadri di marshalling. Questa densità consente più punti I/O per pollice lineare, riducendo la necessità complessiva di grandi e costosi armadi di controllo.

Domande Frequenti

D1: Il Emerson VE4002S1T1B2 è un’unità nuova o ricondizionata?

R1: Forniamo questo modulo come 100% Nuovo e Originale di Emerson. Ogni unità arriva nella confezione originale di fabbrica e include una garanzia completa di 12 mesi.

D2: Qual è il vantaggio dell’isolamento tra canali?

R2: L’isolamento tra canali garantisce che un guasto elettrico o un cortocircuito su un dispositivo di campo (ad esempio, una valvola solenoide) non influenzi gli altri 7 canali del modulo. Questo contenimento previene la perdita diffusa di segnale e semplifica la risoluzione dei problemi.

D3: Questo modulo richiede un’alimentazione esterna per le uscite a 24 VDC?

R3: Sì. Mentre la logica del modulo riceve alimentazione dal backplane DeltaV, l’alimentazione a 24 VDC lato campo proviene tipicamente da un’alimentazione esterna collegata al blocco terminale DeltaV.

D4: Posso sostituire un vecchio VE4001 o una variante VE4002 precedente con questo modello?

R4: Il VE4002S1T1B2 fa parte della consolidata linea I/O tradizionale serie M. Mantiene la compatibilità retroattiva con i blocchi terminali standard della serie M. Si consiglia di verificare la versione del software DeltaV per assicurarsi che siano attivi i file di definizione hardware più recenti.