FBM207 Foxboro P0917JS Interfaccia di Rilevamento Contatto Isolato

2026-04-13T10:56:09+08:00

Produttore: Foxboro
Tipo: Monitoraggio della tensione
Prezzo: 190.00

Panoramica del Prodotto

Il Foxboro FBM207 (Numero di Parte: P0917JS) funge da interfaccia a 16 canali per ingressi discreti e monitoraggio della tensione per i sistemi di controllo distribuito Foxboro I/A Series ed Evo™. Questo modulo acquisisce segnali di campo da interruttori, relè e dispositivi a stato solido, convertendoli in dati utilizzabili per il processore di controllo. Eccelle in ambienti di processo critici supportando il monitoraggio della sequenza degli eventi (SOE) e il rilevamento di impulsi ad alta velocità. Forniamo questa unità come 100% nuova e originale, garantendo il massimo livello di integrità del segnale per la sicurezza e i circuiti di controllo.

Specifiche Tecniche

Caratteristica | Dettagli della Specifica
Produttore | Foxboro (Schneider Electric)
Modello / Numero di Parte | FBM207 / P0917JS
Canali di Ingresso | 16 ingressi discreti isolati
Tipi di Ingresso | Monitoraggio della tensione, contatto pulito, rilevamento a stato solido
Intervallo di Tensione (tramite TA) | 15–60V DC, 120V AC/125V DC, 240V AC
Soglia Logica 1 | 80–132V AC / 75–150V DC (Tipico per TA P0917JS)
Consumo Energetico | 3 W
Tempo di Risposta | 10 ms (Tipico)
Rilevamento Impulsi | Fino a 250 Hz
Classe Ambientale | ISA Classe G3 (Ambiente Difficile)
Temperatura di Funzionamento | –20°C a +70°C

Vantaggi Ingegneristici

Protezione Elettrica Superiore: Il FBM207 P0917JS dispone di isolamento galvanico canale per canale. Questa architettura impedisce che guasti elettrici su un punto di campo si propaghino ad altri canali o danneggino il backplane interno del DCS, mantenendo la continuità operativa in ambienti elettricamente instabili.

Ridondanza per Alta Disponibilità: Questo modulo supporta configurazioni ridondanti. In applicazioni critiche, due moduli lavorano in tandem per garantire che un singolo guasto hardware non interrompa l’acquisizione del segnale né comprometta la sicurezza dell’impianto.

Filtraggio del Segnale Ottimizzato: Il modulo offre tempi di filtro di ingresso configurabili (4–32 ms). Ciò consente agli ingegneri di eliminare il rimbalzo dei contatti e il rumore elettrico da interruttori meccanici, assicurando che il controllore elabori solo cambiamenti di stato validi.

Resistenza ad Ambienti Difficili: Ogni unità possiede una classificazione ISA Classe G3. Il modulo resiste ad atmosfere corrosive, inclusa alta umidità e vapori chimici, rendendolo ideale per piattaforme offshore, raffinerie e cartiere.

Manutenzione Hot-Swap Semplificata: Il FBM207 supporta la sostituzione hot-swappable. I team di manutenzione possono sostituire il modulo senza rimuovere il cablaggio di campo o spegnere la basetta, riducendo drasticamente il Tempo Medio di Riparazione (MTTR).

Domande Frequenti

Il FBM207 P0917JS supporta il monitoraggio della Sequenza degli Eventi (SOE)?

Sì. Il modulo registra con precisione i cambiamenti di stato discreti con timestamp, permettendo al DCS di ricostruire l’ordine esatto degli eventi di campo durante un blocco o un disturbo di processo. Questa funzione è fondamentale per l’analisi delle cause radice in sistemi di sicurezza critici.

Posso usare questo modulo per il conteggio di impulsi ad alta velocità?

Assolutamente. Il FBM207 rileva impulsi fino a 250 Hz senza perdere conteggi. Ciò lo rende adatto per il monitoraggio di flussometri o altri dispositivi di campo che forniscono uscite discrete ad alta frequenza.

Qual è la differenza tra il numero di parte P0917JS e FBM207?

FBM207 è il modello base del modulo, mentre P0917JS specifica la versione ad alta tensione ottimizzata per applicazioni 120V AC/DC. La designazione "JS" garantisce la compatibilità con le terminazioni progettate per livelli logici ad alta tensione.

Questa unità è compatibile con le basette Foxboro I/A Series più vecchie?

Sì. Il FBM207 P0917JS mantiene piena compatibilità retroattiva con le basette standard Foxboro e funziona perfettamente all’interno delle architetture moderne EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™).