Modulo FOUNDATION Fieldbus H1 a 2 porte | DeltaV VE4017P0

2026-04-10T11:02:32+08:00

Produttore: Emerson
Tipo: Interfacce Fieldbus H1
Prezzo: 199.00

Dettagli del Prodotto

Panoramica del Prodotto

La Emerson VE4017P0 (Numeri di Parte Alternativi: KJ3242X1-BA1, 12P2471X) è una scheda interfaccia FOUNDATION Fieldbus H1 ad alte prestazioni progettata per il sistema di controllo distribuito DeltaV M-series . Questo modulo di Serie 2 consente l'integrazione diretta degli strumenti di campo intelligenti nell'ambiente DeltaV. Utilizzando la tecnologia del bus digitale, il VE4017P0 riduce significativamente il cablaggio complesso sul campo, sbloccando dati multivariabili avanzati e diagnostica da trasmettitori e valvole intelligenti. Funziona come ponte per il controllo sincronizzato, permettendo fino a 16 dispositivi per porta di comunicare su un singolo segmento a doppino intrecciato.

Suddivisione del Numero di Parte

VE4017P0: Scheda interfaccia I/O completa M-series H1 e morsettiera simplex.

KJ3242X1-BA1: Codice di produzione hardware Emerson per la scheda interfaccia Serie 2.

12P2471X: Numero di assemblaggio di riferimento per il modulo elettronico H1.

Specifiche Tecniche

Attributo | Valore
Produttore | Emerson Process Management
Numero Modello | VE4017P0
Serie | DeltaV M-Series (Serie 2)
Protocollo | FOUNDATION Fieldbus H1
Capacità Dispositivi | Fino a 16 dispositivi per porta (32 totali per scheda)
Ridondanza | Supporta ridondanza 1:1 con rilevamento automatico
Tempo di Commutazione | Failover automatico e senza interruzioni
Compatibilità | Controller e carrier I/O della serie M
Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C
Peso alla Spedizione | 2,0 kg
Condizione | 100% Nuovo e Originale

Vantaggi Ingegneristici

Riduzione Massiccia del Cablaggio: Il protocollo H1 permette al VE4017P0 di "multi-drop" fino a 16 dispositivi di campo su un singolo cavo. Questo riduce il numero di cavi di ritorno, canaline e morsettiere richiesti nell'armadio di marshalling, abbassando i costi complessivi di installazione.

Controllo Ridondante Ininterrotto: Questo modulo supporta la ridondanza 1:1. Il sistema monitora costantemente lo stato della scheda attiva; al rilevamento di un guasto hardware, la scheda ridondante assume automaticamente il controllo senza perdere alcun pacchetto di comunicazione o interrompere il ciclo di processo.

Utilizzo Completo dei Dispositivi Intelligenti: A differenza delle schede analogiche tradizionali, il VE4017P0 accede a tutti i parametri di un dispositivo FOUNDATION Fieldbus. Recupera informazioni di stato, variabili secondarie e dati di configurazione nel database DeltaV, abilitando la manutenzione predittiva avanzata.

Controllo Sincronizzato del Bus: La scheda esegue la funzione Link Active Scheduler (LAS), che sincronizza l'esecuzione dei blocchi funzionali sul bus. Questo garantisce che la strategia di controllo rimanga deterministica e che i tempi siano coerenti per cicli ad alta velocità.

Interoperabilità Aperta dei Dispositivi: L'interfaccia fornisce supporto nativo per dispositivi FOUNDATION Fieldbus di terze parti. Ciò consente agli ingegneri di selezionare gli strumenti migliori per la loro applicazione specifica mantenendo un'integrazione fluida con l'host DeltaV.

Domande Frequenti

D1: Il VE4017P0 è lo stesso del KJ3242X1-BA1?

R1: Sì. Il VE4017P0 è il numero di parte del sistema per l'assemblaggio (che include la scheda e la morsettiera), mentre KJ3242X1-BA1 è il numero modello hardware specifico stampato sulla scheda.

D2: Posso sostituire a caldo questa scheda in caso di guasto?

R2: Sì. L'architettura della serie M consente di rimuovere e sostituire la scheda interfaccia H1 mentre il sistema è alimentato. Se si utilizza una coppia ridondante, il processo rimane completamente indisturbato durante la sostituzione.

D3: Questa scheda include la morsettiera?

R3: Il numero di parte VE4017P0 include specificamente sia la scheda interfaccia Serie 2 che una morsettiera simplex. Se necessita di una morsettiera ridondante, la preghiamo di contattarci per il numero di parte specifico del kit di ridondanza.

D4: Quanti dispositivi di campo posso collegare realisticamente a una porta?

R4: Sebbene la scheda supporti fino a 16 dispositivi per porta, il limite pratico dipende dal consumo totale di corrente degli strumenti e dalla lunghezza del cavo. La maggior parte degli ingegneri collega da 8 a 12 dispositivi per garantire margini sufficienti di potenza e segnale.