8-IFoxboro I/A Series FBM232 P0926GU Integratore di Dispositivo di Campo

2026-04-13T11:51:32+08:00

Produttore: Foxboro
Tipo: I/O isolata per canale
Prezzo: 190.00

Panoramica del Prodotto

Il Foxboro FBM232 (Numero di Parte: P0926GU) funziona come un integratore di sistema per dispositivi di campo (FDSI) ad alte prestazioni per i sistemi di controllo distribuito Foxboro I/A Series ed Evo™. Questo modulo agisce come un robusto gateway di comunicazione, colmando il divario tra il DCS e i dispositivi di campo basati su Ethernet come PLC, monitor di potenza e strumenti intelligenti. Consolidando diversi protocolli industriali in un unico ambiente di controllo, il FBM232 semplifica l'architettura del sistema e fornisce un'interfaccia operatore unificata. Forniamo questo modulo come 100% Nuovo e Originale, garantendo che la tua infrastruttura di rete benefici di affidabilità certificata in fabbrica e di un'elevata velocità di trasmissione dati.

Specifiche Tecniche

Caratteristica | Dettagli della Specifica
Produttore | Foxboro (Schneider Electric)
Modello / Numero di Parte | FBM232 / P0926GU
Porti di Comunicazione | 4 porte Ethernet indipendenti 10/100 Mbps (RJ-45)
Capacità Dispositivi | Supporta fino a 64 dispositivi di campo
Supporto Protocollo | TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP, EtherNet/IP
Connessioni Dati | Fino a 2000 punti DCI (Distributed Control Interface)
Isolamento | Isolamento galvanico porta-terra a 600 V AC
Consumo Energetico | 7 W (Massimo)
Temperatura di Funzionamento | –20°C a +70°C
Classe Ambientale | ISA Classe G3 (Ambienti Industriali Difficili)
Certificazioni | UL Classe I Div 2, ATEX Zona 2

Vantaggi Ingegneristici

Versatilità Multi-Protocollo: Il FBM232 utilizza driver di protocollo scaricabili da una libreria completa. Questo permette al modulo di comunicare nativamente con Modbus TCP, EtherNet/IP e vari dispositivi di terze parti, eliminando la necessità di convertitori di protocollo esterni.

Isolamento Superiore delle Porte: Ogni porta dispone di isolamento galvanico a 600 V AC. Questa protezione protegge il Fieldbus interno del DCS da loop di terra e transitori elettrici che spesso affliggono le reti Ethernet estese negli impianti industriali.

Integrazione ad Alta Densità: Un singolo modulo P0926GU gestisce fino a 64 dispositivi di campo e 2000 connessioni DCI. Questa elevata capacità riduce il numero di moduli necessari per l'automazione su larga scala, abbassando efficacemente il costo per punto e risparmiando spazio prezioso negli armadi.

Resistente in Condizioni Estreme: Progettato per i settori più impegnativi, il FBM232 possiede una classificazione ISA Classe G3. Il modulo resiste ad atmosfere corrosive, comprese alte concentrazioni di vapori chimici e umidità presenti negli impianti di petrolio & gas e di lavorazione chimica.

Supporto per Architettura Ridondante: Per applicazioni critiche, il FBM232 supporta configurazioni ridondanti. Moduli accoppiati garantiscono alta disponibilità; se l'integratore primario fallisce, l'unità ridondante mantiene il collegamento dati per assicurare un monitoraggio continuo del processo.

Domande Frequenti

Quanti dispositivi Ethernet può gestire un singolo FBM232 P0926GU?

Un modulo FBM232 collega fino a 64 dispositivi di campo indipendenti. Questo lo rende una soluzione ideale per integrare grandi gruppi di strumenti intelligenti o sistemi di gestione energetica in un DCS centralizzato.

Questo modulo supporta sia Ethernet in rame che in fibra?

Il FBM232 P0926GU dispone di connettori standard RJ-45 in rame. Se la tua installazione richiede collegamenti in fibra ottica per lunghe distanze, puoi utilizzare convertitori di media esterni standard per passare dalle porte FBM232 al cablaggio in fibra.

Qual è il ciclo minimo di aggiornamento per i dati che transitano attraverso il FBM232?

Il modulo supporta un ciclo minimo di aggiornamento di circa 500 ms. Questa velocità garantisce che le variabili di processo provenienti da PLC o strumenti collegati via Ethernet raggiungano la logica di controllo in tempo reale per un monitoraggio e controllo efficaci.

Questa unità è compatibile con il più recente EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™)?

Sì. Il FBM232 P0926GU mantiene piena compatibilità sia con i sistemi legacy Foxboro I/A Series 200 sia con le architetture moderne Evo™, permettendo aggiornamenti e ampliamenti del sistema senza interruzioni.