FBM237R Foxboro P0914XS Interfaccia Analogica Isolata a 8 Porte

2026-04-13T14:07:31+08:00

Produttore: Foxboro
Tipo: Foxboro Serie I/A
Prezzo: 190.00

Panoramica del Prodotto

Il Foxboro FBM237R (Numero di Parte: P0914XS) funge da interfaccia di uscita analogica isolata mission-critical per i sistemi di controllo distribuito (DCS) Foxboro I/A Series ed Evo™. Questo modulo converte i comandi digitali dal processore di controllo in segnali DC precisi da 0–20 mA o 4–20 mA per pilotare gli elementi finali di controllo, inclusi valvole di controllo, attuatori e posizionatori. Con un focus sull’alta disponibilità, l’FBM237R supporta l’accoppiamento ridondante per eliminare i punti singoli di guasto nei circuiti di processo vitali. Forniamo questo modulo come 100% Nuovo e Originale, garantendo che la tua infrastruttura di automazione operi con precisione e sicurezza garantite dalla fabbrica.

Specifiche Tecniche

Caratteristica | Dettagli della Specifica
Produttore | Foxboro (Schneider Electric)
Modello / Numero di Parte | FBM237R / P0914XS
Canali di Uscita | 8 Canali Isolati Singolarmente
Intervallo del Segnale di Uscita | 0–20 mA DC (Configurabile a 4–20 mA)
Conversione D/A | Risoluzione a 13 bit
Precisione di Uscita | ±0,05% del Campo
Isolamento | Galvanico Completo (tra canali e verso terra)
Consumo Energetico | 5–7 W (Tipico)
Temperatura di Funzionamento | –20°C a +70°C
Classe Ambientale | ISA Classe G3 (Rivestimento Conformale per Ambienti Difficili)
Involucro | Robusto Alluminio Estruso

Vantaggi Ingegneristici

Ridondanza Tollerante ai Guasti: L’FBM237R consente l’accoppiamento ridondante dei moduli. In questa configurazione, due moduli condividono lo stesso cablaggio di campo tramite un assemblaggio di terminazione ridondante. Se il modulo primario si guasta, l’unità secondaria assume il controllo istantaneamente senza alterare il segnale di uscita, mantenendo condizioni di processo stabili.

Isolamento Galvanico Superiore: Ogni canale dispone di isolamento galvanico indipendente. Questo design previene i loop di terra e le interferenze elettriche tra i canali o danni al backplane del DCS, essenziale per circuiti che si estendono su grandi distanze in raffinerie o centrali elettriche.

Modalità Avanzate Fail-Safe: Il modulo permette agli ingegneri di configurare comportamenti specifici in caso di perdita di comunicazione. È possibile programmare ogni canale per "Mantenere l’Ultimo Valore" o passare a un’uscita "Fallback" predefinita, assicurando che gli elementi finali di controllo si portino in uno stato sicuro durante anomalie di sistema.

Schermatura EMI/RFI: L’involucro robusto in alluminio estruso offre una protezione superiore contro interferenze elettromagnetiche e radiofrequenze. Questa schermatura fisica garantisce la purezza del segnale in ambienti ad alto rumore vicino a apparecchiature di commutazione pesanti e azionamenti a frequenza variabile (VFD).

Manutenzione Hot-Swap Semplificata: Il modulo supporta la sostituzione a caldo sulla basetta di sistema. Il personale di manutenzione può sostituire un’unità guasta senza togliere alimentazione o interrompere il funzionamento degli altri FBM, riducendo significativamente i tempi di fermo e i rischi durante le riparazioni.

Domande Frequenti

Come gestisce l’FBM237R il cablaggio ridondante di campo?

L’FBM237R utilizza un assemblaggio di terminazione ridondante specifico che combina i segnali di due moduli accoppiati. Il software gestisce la relazione "Master/Tracker", assicurando che solo un modulo piloti il circuito di corrente in ogni momento mentre l’altro rimane pronto per un’immediata presa in carico.

Posso usare l’FBM237R per dispositivi 0–20 mA?

Sì. Sebbene 4–20 mA sia lo standard industriale, l’FBM237R è completamente configurabile via software per un intervallo 0–20 mA, offrendo la flessibilità necessaria per attuatori specializzati o apparecchiature legacy più vecchie.

Qual è il vantaggio della risoluzione a 13 bit per il controllo delle valvole?

La conversione D/A a 13 bit fornisce un controllo molto preciso sulla corrente di uscita. Questa precisione consente regolazioni incrementali molto piccole delle posizioni delle valvole, migliorando la stabilità complessiva del processo e riducendo l’usura meccanica degli attuatori causata da oscillazioni del segnale.

Questa unità P0914XS è un modulo usato o ricondizionato?

No. Offriamo il Foxboro FBM237R P0914XS esclusivamente come 100% Nuovo e Originale prodotto. Ogni unità viene spedita nella confezione originale del produttore e sottoposta a rigorosi controlli di qualità per soddisfare gli standard industriali attuali di Schneider-Foxboro.