3BSE018161R1 IC694MDL350 GE Modulo AC isolato a 16 punti (copia)

2026-04-28T16:51:46+08:00

Produttore: GE Fanuc
Tipo: Moduli di Uscita Discreti
Prezzo: 260.00

Panoramica del Prodotto

Il GE Fanuc IC694MDL350 funziona come modulo di uscita discreta ad alta densità per la piattaforma PLC PACSystems RX3i. Fornisce 16 canali di uscita indipendenti e isolati progettati per pilotare dispositivi di campo AC come avviatori motore, valvole solenoidi e spie luminose. Operando a una tensione nominale di 120/240 VAC, questo modulo garantisce una separazione superiore del segnale, prevenendo che rumore elettrico e loop di massa influenzino la logica del backplane. Forniamo questo componente come hardware originale 100% Nuovo , specificamente ottimizzato per la comunicazione ad alta velocità su bus seriale sia su basette RX3i universali che standard.

Specifiche Tecniche

L'IC694MDL350 offre un robusto commutatore di potenza AC con i seguenti parametri tecnici:

Numero Modello: IC694MDL350

Compatibilità di Sistema: PACSystems RX3i (Firmware 3.5 o successivo richiesto)

Punti di Uscita: 16 Canali Isolati

Tensione Nominale: 120/240 Volt AC

Intervallo di Tensione di Uscita: 74 a 265 VAC (47 a 63 Hz)

Corrente Massima: 2 Ampere per punto

Corrente Minima di Carico: 10 mA per punto

Corrente di Spunto: 20 Ampere massimo per un ciclo

Tempo di Risposta: Massimo 1/2 ciclo (On/Off)

Consumo Energetico: 315 mA dal bus backplane a 5V

Corrente di Dispersione: 2 mA massimo

Caduta di Tensione: 1,5 Volt massimo

Temperatura di Funzionamento: 0°C a +60°C

Dimensioni: Modulo RX3i standard a singolo slot

Vantaggi Ingegneristici

L'IC694MDL350 risponde a esigenze critiche di prestazioni e manutenzione nell'automazione di processo:

Isolamento Canale-Canale: I 16 output isolati permettono al modulo di controllare dispositivi di campo alimentati da fasi AC diverse o da fonti di alimentazione differenti. Questo isolamento impedisce che un singolo guasto elettrico si propaghi su più canali, aumentando significativamente la disponibilità complessiva del sistema.

Diagnostica CPU Intelligente: Il modulo monitora continuamente lo stato del blocco terminale lato campo. Riporta eventuali discrepanze di cablaggio o problemi di connessione direttamente alla CPU RX3i, permettendo agli operatori di identificare e risolvere i guasti tramite l'interfaccia software senza necessità di test manuali.

Gestione di Picchi di Corrente Elevata: Una capacità di spunto di 20 Ampere per un ciclo completo consente al modulo di gestire le alte correnti di avvio richieste da carichi induttivi come grandi contattori e solenoidi. Questa robustezza previene interventi intempestivi e usura prematura dei componenti.

Prestazioni del Bus Seriale ad Alta Velocità: Il modulo utilizza il bus seriale ad alta velocità RX3i. Ciò garantisce che la CPU aggiorni tutti i 16 stati di uscita in un singolo ciclo di scansione, fornendo i tempi di risposta rapidi necessari per applicazioni di confezionamento e movimentazione materiali sincronizzate.

Domande Frequenti

D: Quali blocchi terminali sono compatibili con l'IC694MDL350?R: Questo modulo richiede un blocco terminale dedicato per il cablaggio di campo. È necessario utilizzare i connettori IC694TBBX32 (stile scatola) o IC693TBSX32 (stile a molla). Si noti che il blocco terminale è venduto separatamente dal modulo.

D: L'IC694MDL350 supporta il hot-swapping?R: Sì. L'architettura PACSystems RX3i supporta l'inserimento e la rimozione a caldo dell'IC694MDL350. Ciò consente di sostituire un modulo durante la manutenzione senza spegnere l'intero rack PLC, minimizzando le interruzioni di processo.

D: Sono presenti fusibili interni per proteggere i 16 canali di uscita?R: No, l'IC694MDL350 non contiene fusibili interni. Gli ingegneri devono prevedere fusibili esterni per ogni punto di uscita o gruppo per proteggere il modulo e il cablaggio di campo da condizioni di sovracorrente o cortocircuiti.

D: Qual è il requisito minimo di firmware per la CPU RX3i?R: Per garantire la piena segnalazione diagnostica e la compatibilità con il bus ad alta velocità, il controller RX3i deve eseguire la versione firmware 3.5 o superiore. L'uso di firmware precedenti può causare errori di comunicazione o visibilità diagnostica limitata.