Honeywell FC-TSAI-1620M Ingresso Analogico a 16 Canali FTA（副本）

2026-04-27T10:27:52+08:00

Tipo: Honeywell Safety Manager
Prezzo: 320.00

Panoramica del Prodotto

Il Honeywell FC-TSAI-1620M funziona come un Field Termination Assembly (FTA) ad alta integrità progettato per le piattaforme Honeywell Safety Manager ed Experion PKS. Questo modulo fornisce 16 canali di condizionamento del segnale analogico preciso, fungendo da interfaccia critica tra i trasmettitori di campo (pressione, flusso, temperatura) e il modulo di sicurezza SAI-1620m. Progettato per sistemi strumentati di sicurezza mission-critical (SIS), garantisce una precisione dello 0,1% per il monitoraggio di processo ad alta affidabilità. Forniamo questa unità come 100% Nuova e Originale per soddisfare i rigorosi requisiti dei loop di sicurezza certificati.

Specifiche Tecniche

Il FC-TSAI-1620M offre una conversione ad alta precisione e una protezione robusta per ingressi critici per la sicurezza.

Categoria | Specifiche
Canali di Ingresso | 16 (Organizzati in 2 gruppi da 8)
Intervallo di Ingresso | 0–25 mA (Supporta lo standard 4–20 mA)
Resistenza di Ingresso | 250 Ω (±1%)
Uscita verso Modulo | 0–4 VDC (Precisione 0,1%)
Alimentazione Esterna | 30 VDC
Protezione Fusibili | 315 mAT a lenta azione (5 × 20 mm)
Classificazione di Sicurezza | Certificato TÜV SIL3
Terminazioni | Morsetti a vite, max 2,5 mm² (AWG 14)
Montaggio | Binario DIN TS32 / TS35 × 7,5
Dimensioni | 210 × 70 × 60 mm

Vantaggi Ingegneristici

Percorso di Sicurezza Certificato SIL3: Questo FTA soddisfa i requisiti TÜV SIL3, rendendolo adatto per sistemi di Arresto di Emergenza (ESD) e Antincendio e Gas (F&G). Mantiene l'integrità del segnale in ambienti dove il guasto non è un'opzione.

Supporto per Trasmettitori Doppio: Il modulo interfaccia sia con trasmettitori attivi che passivi. Fornisce fino a 120 mA a 30 VDC per alimentare loop passivi, eliminando la necessità di hardware di distribuzione di alimentazione separato sul campo.

Mappatura Precisa del Segnale: L'unità converte i segnali di campo 0–20 mA in un'uscita 0–4 VDC altamente precisa per il modulo SAI-1620m. Questa precisione dello 0,1% garantisce che la logica di sicurezza venga eseguita basandosi sui dati più precisi disponibili.

Protezione Circuitale Robusta: Ogni canale dispone di un fusibile a lenta azione da 315 mAT. Questa protezione isola i guasti del cablaggio di campo, prevenendo che cortocircuiti danneggino il controller di sicurezza centralizzato o i canali di ingresso adiacenti.

Cablaggio di Campo Semplificato: I morsetti a vite ad alta densità accettano fili con diametro fino a 2,5 mm² (AWG 14). La disposizione organizzata riduce il disordine nel quadro e accelera la messa in servizio durante le fermate di impianto.

Durabilità Industriale: Il rivestimento conformale standard protegge il PCB dall'umidità e dagli agenti atmosferici corrosivi, garantendo una lunga durata in condizioni difficili di raffinerie e impianti chimici.

Domande Frequenti

1. Come gestisce il FC-TSAI-1620M i trasmettitori di campo passivi?

L'FTA include un circuito di limitazione della corrente che fornisce fino a 120 mA ai trasmettitori passivi. Questa distribuzione di alimentazione interna semplifica l'architettura del quadro eliminando la necessità di binari di alimentazione esterni per loop a 2 fili.

2. Il FC-TSAI-1620M è compatibile con sistemi Experion PKS non di sicurezza?

Sebbene progettato principalmente per Honeywell Safety Manager (SIL3), si integra con ambienti Experion PKS che utilizzano controller Safety Manager per il monitoraggio e il controllo di processo ad alta affidabilità.

3. Quale manutenzione è richiesta per i fusibili di ingresso?

Il modulo utilizza fusibili standard da 315 mAT a lenta azione 5 x 20 mm. È possibile accedere e sostituire facilmente questi fusibili sull'FTA senza rimuovere l'intera unità dal binario DIN, minimizzando i tempi di fermo manutentivo.

4. Questo modulo viene fornito con un certificato di autenticità?

Forniamo il FC-TSAI-1620M come 100% Nuovo e Originale in confezione sigillata di fabbrica. Ogni unità è conforme agli rigorosi standard di produzione Honeywell per hardware certificato di sicurezza e include una garanzia standard di 12 mesi.