3BSE011180R1 IC697CPM915 GE Processore PLC ad alta velocità a 32 bit

2026-05-01T06:00:06+08:00

Produttore: GE Fanuc
Tipo: Unità di Elaborazione Centrale
Prezzo: 260.00

Panoramica del Prodotto

Il GE Fanuc IC697CPM915 funge da hub di elaborazione centrale ad alte prestazioni a 32 bit per la piattaforma PLC Serie 90-70. Utilizzando un microprocessore Intel 80486DX con capacità integrate di calcolo in virgola mobile, questa CPU esegue sequenze complesse di aritmetica e logica necessarie per il controllo di processo ad alta precisione. Gestisce una configurazione massiccia di I/O fino a 12.000 punti discreti e 8.000 canali analogici, rendendolo la scelta standard per infrastrutture su larga scala e sistemi di generazione di energia. Forniamo questo modulo come hardware originale 100% Nuovo , offrendo un'esecuzione booleana deterministica di 0,4 µs e una robusta memoria da 2 MB con batteria di supporto per ambienti di automazione mission-critical.

Specifiche Tecniche

L'architettura IC697CPM915 offre potenza di elaborazione professionale e memoria espansa:

Numero Modello: IC697CPM915

Microprocessore: Intel 80486DX a 32 bit

Frequenza di Clock: 32 MHz

Capacità Aritmetica: Supporto nativo per Virgola Mobile

Memoria Utente: RAM da 2 MB con batteria di supporto

Velocità di Esecuzione Booleana: 0,4 microsecondi per funzione

Capacità I/O Discreti: 12.000 ingressi/uscite miste

Capacità I/O Analogici: Fino a 8.000 canali

Interfacce di Comunicazione: RS-232, RS-485 (supporto protocollo SNP)

Monitoraggio Stato: 4 indicatori LED verdi

Requisiti di Alimentazione: 5 VDC backplane; corrente nominale 2,8 A

Consumo Totale di Energia: 70 W

Temperatura di Funzionamento: 0°C a +60°C (32°F a 140°F)

Peso: 2,13 lbs (0,96 kg)

Vantaggi Ingegneristici

L'IC697CPM915 offre soluzioni tecniche specifiche per logica industriale complessa e gestione di sistemi ad alta densità:

Elaborazione Integrata in Virgola Mobile: A differenza dei processori interi standard, il core 80486DX gestisce nativamente la matematica in virgola mobile. Ciò accelera significativamente l'esecuzione di loop PID complessi, calcoli di flusso e modellazione termica, riducendo il tempo di ciclo di scansione in processi chimici avanzati e raffinerie.

Impronta di Memoria Massiccia: I 2 MB di RAM con batteria di supporto offrono ampio spazio per programmi utente estesi, tabelle di variabili globali e registri storici di guasti. Questo evita la necessità di moduli di memoria ausiliari, anche in sistemi che gestiscono la capacità massima di 12K I/O.

Gestione Deterministica degli Interrupt: L'architettura a 32 bit garantisce una temporizzazione precisa per la logica guidata da interrupt. Questo è essenziale per indicizzazione ad alta velocità e sistemi di spegnimento critici per la sicurezza, dove il ritardo di esecuzione deve rimanere sotto soglie sub-millisecondo.

Connettività Multi-Protocollo: Le porte integrate RS-232 e RS-485 supportano il protocollo SNP (Series Ninety Protocol), facilitando la comunicazione senza interruzioni con HMI e reti I/O distribuite. I controlli di parità a livello hardware su queste porte garantiscono l'integrità dei dati su cablaggi di campo a lunga distanza.

Domande Frequenti

D: L'IC697CPM915 può sostituire i modelli CPU781 o CPU782 più vecchi?R: Sì. L'IC697CPM915 offre una superiore elaborazione a 32 bit e una maggiore capacità di memoria pur rimanendo compatibile con i backplane standard Serie 90-70. Assicurati che la configurazione logica attuale sia aggiornata nel software di programmazione per riconoscere la tabella variabili espansa e le funzionalità in virgola mobile del CPM915.

D: Cosa indicano i quattro LED verdi durante il funzionamento?R: Questi LED forniscono lo stato in tempo reale per CPU OK, RUN, Forzatura I/O e Guasti di Sistema. Un LED "CPU OK" lampeggiante indica tipicamente un errore di parità memoria o un guasto diagnostico hardware interno, permettendo una rapida risoluzione in loco.

D: Come protegge la chiave "Memory Protect" la mia struttura?R: L'interruttore fisico RUN/STOP/MEMORY PROTECT aggiunge un livello di sicurezza informatica e sicurezza operativa. Quando impostato su "Memory Protect", l'hardware blocca tutti i tentativi di modificare la logica interna o i valori dei registri tramite le porte di comunicazione, prevenendo modifiche remote non autorizzate o accidentali.

D: Il modulo richiede una ventola di raffreddamento esterna?R: L'IC697CPM915 si affida al raffreddamento per convezione all'interno del rack PLC e funziona in modo affidabile fino a +60°C. Tuttavia, poiché il modulo consuma 70W di potenza, è necessario assicurarsi che l'armadio abbia una ventilazione adeguata per mantenere la temperatura ambiente entro il range specificato.