Modulo di ingresso 120V AC IC693MDL340 GE Fanuc PLC

2026-04-23T10:30:13+08:00

Produttore: GE Fanuc
Tipo: GE Fanuc Serie 90-30
Prezzo: 370.00

Panoramica del Prodotto

Il GE Fanuc IC693MDL340 funge da interfaccia specializzata per ingressi discreti a 120 VAC per la piattaforma PLC Series 90-30. Questo modulo originale 100% Nuovo consente l'acquisizione digitale di segnali da dispositivi di campo come pulsanti, interruttori di finecorsa e sensori di prossimità che operano con tensione di linea AC standard. Convertendo i segnali di campo ad alta tensione in dati a livello logico per la CPU del PLC, l'IC693MDL340 garantisce un monitoraggio affidabile degli stati di processo in sistemi complessi di automazione industriale e gestione energetica. La sua architettura ad alta densità a 16 punti massimizza lo spazio nel rack mantenendo una protezione elettrica superiore.

Specifiche Tecniche

Parametro | Dettagli della Specifica
Numero Modello | IC693MDL340
Produttore | GE Fanuc (General Electric)
Tipo di Ingresso | Ingresso Discreto AC
Numero di Ingressi | 16 Punti
Tensione Nominale | 120 VAC
Intervallo di Tensione | 0 a 132 VAC (50/60 Hz)
Configurazione Ingresso | 2 Gruppi Isolati (8 punti per gruppo)
Corrente di Ingresso | 10 mA (Tipica a tensione nominale)
Impedenza di Ingresso | 12 kΩ
Tensione di Isolamento | 1500 V RMS (Logica a Campo)
Tempo di Risposta | 25 ms (Tipico)
Corrente Backplane | 90 mA @ 5 VDC
Temperatura di Funzionamento | 0°C a +60°C

Vantaggi Ingegneristici

Architettura a Doppio Gruppo Isolato: L'IC693MDL340 organizza i suoi 16 ingressi in due gruppi indipendenti da otto punti ciascuno. Questo design permette agli ingegneri di interfacciarsi con diverse fonti di alimentazione AC o fasi separate su un unico modulo, prevenendo guasti tra circuiti e semplificando il cablaggio di campo in quadri di controllo multi-sorgente.

Superiore Soppressione del Rumore: Gli ambienti industriali generano significative interferenze elettromagnetiche (EMI). Questo modulo incorpora filtri hardware per il rumore e un ritardo di risposta di 25 ms per eliminare il "rimbalzo di contatto" degli interruttori meccanici, garantendo che la CPU del PLC riceva solo transizioni di segnale valide e stabilizzate.

Protezione Ottica Galvanica: L'isolamento ottico a 1500 V RMS crea una barriera fisica tra il cablaggio di campo a 120 VAC e la logica sensibile a 5 VDC del backplane. Questa protezione previene che transitori ad alta tensione o loop di massa danneggino la CPU o i moduli I/O adiacenti.

Diagnostica Visiva Istantanea: Indicatori LED individuali sono posizionati sulla faccia frontale del modulo per ogni canale. Questi LED permettono al personale di manutenzione di verificare la presenza di tensione di campo a livello modulo senza usare un multimetro, riducendo drasticamente il Tempo Medio di Riparazione (MTTR).

Efficienza Termica: Assorbendo solo 90 mA dal backplane, l'IC693MDL340 mantiene un basso impatto termico. Questa efficienza consente configurazioni rack ad alta densità senza superare i limiti termici dell'alimentatore o richiedere ventole di raffreddamento aggiuntive.

Domande Frequenti

D: L'IC693MDL340 può rilevare segnali DC a 24V?

R: No. L'IC693MDL340 è progettato specificamente per segnali a 120 VAC. Il circuito interno richiede un'onda sinusoidale AC per superare l'impedenza di ingresso e attivare lo stato "ON". Per applicazioni DC, utilizzare un modulo della serie MDL6xx.

D: Cosa succede se la tensione di campo supera i 132 VAC?

R: Operare oltre la soglia di 132 VAC rischia di surriscaldare le resistenze di ingresso e potenzialmente danneggiare gli isolatori ottici. Assicurarsi sempre che l'alimentazione AC rimanga entro l'intervallo specificato 0–132 VAC.

D: Questo modulo è compatibile con tutte le basette Series 90-30?

R: Sì. L'IC693MDL340 si installa in qualsiasi slot I/O standard di una basetta Series 90-30 a 5 o 10 slot e si integra perfettamente con tutti i modelli CPU Series 90-30.

D: Il tempo di risposta di 25 ms influisce sulle applicazioni ad alta velocità?

R: Il ritardo di 25 ms è progettato per dispositivi di interfaccia umana standard e interruttori meccanici. Per il rilevamento di impulsi ultra-veloci o feedback di controllo movimento, si consiglia di utilizzare un modulo contatore ad alta velocità (APU) o un modulo ingresso DC con filtri configurabili.