Nuovo Originale Honeywell 8C-PAOH51 Uscita Analogica 4-20mA

2026-04-27T09:14:04+08:00

Tipo: Moduli di Ingresso Analogico
Prezzo: 320.00

Panoramica del Prodotto

Il Honeywell 8C-PAOH51 (Numero di Parte: 51454355-175) funge da modulo di uscita analogica (AO) a 16 canali ad alta precisione per la famiglia Honeywell Series C I/O. Questo modulo genera segnali critici da 4 a 20 mA per pilotare elementi di controllo finali come posizionatori di valvole, serrande e azionamenti a velocità variabile. Completamente integrato con i controller Experion PKS e C300, l'8C-PAOH51 supporta la comunicazione digitale HART, permettendo agli ingegneri di eseguire calibrazioni e diagnostica remota sui dispositivi di campo intelligenti. Forniamo questo prodotto come 100% Nuovo e Originale per garantire la massima disponibilità del sistema e precisione del loop.

Specifiche Tecniche

L'8C-PAOH51 offre stabilità del segnale e isolamento leader nel settore per loop di processo complessi.

Categoria | Specifiche
Canali di Uscita | 16 Canali Indipendenti
Intervallo del Segnale | 4–20 mA (Standard); 0–20 mA (Opzionale)
Supporto HART | Protocollo HART completo su tutti i canali
Risoluzione | Conversione D/A a 16 bit
Precisione | ±0,075% FS a 23,5 °C; ±0,15% FS (0–60 °C)
Capacità di Carico | Fino a 750 Ω (con alimentazione a 24 VDC)
Frequenza di Aggiornamento | 100 ms per canale (Configurabile)
Isolamento | ≥1500 Vrms (tra canali e sistema)
Temperatura di Funzionamento | –25 °C a +60 °C
Classe di Protezione | IP20 (Richiede installazione in quadro)

Vantaggi Ingegneristici

Controllo Preciso degli Attuatori: La conversione D/A a 16 bit offre un controllo dettagliato sulla posizione delle valvole. Questa precisione elimina le oscillazioni di processo e migliora l'efficienza complessiva dell'impianto.

Isolamento Elettrico Superiore: L'isolamento a 1500 Vrms protegge il controller C300 da sovratensioni elettriche e loop di massa sul lato campo. Questa architettura impedisce che un guasto su un singolo canale si propaghi all'intero rack I/O.

Manutenzione Basata su HART: Il modulo facilita la comunicazione HART bidirezionale. I team di manutenzione possono leggere le firme di movimento degli attuatori e scrivere parametri di configurazione direttamente dalla sala controllo, riducendo significativamente l'esposizione sul campo e i costi di manodopera.

Risposta Dinamica: Con un tempo di stabilizzazione dell'uscita inferiore a 10 ms, l'8C-PAOH51 gestisce cambiamenti rapidi del setpoint. È ideale per processi dinamici ad alta velocità nella generazione di energia e nella produzione chimica.

Affidabilità Hot-Swappable: Il design meccanico consente il "Hot-Plugging" nel Series C IOTA. È possibile sostituire un modulo senza interrompere l'alimentazione o la comunicazione dei moduli adiacenti, garantendo operatività continua 24/7 per operazioni critiche.

Domande Frequenti

1. L'8C-PAOH51 supporta configurazioni ridondanti per valvole critiche?

Sì. Abbinato a un Assembly di Terminazione I/O ridondante Series C (IOTA), l'8C-PAOH51 supporta la ridondanza completa. Il controller C300 gestisce il trasferimento senza interruzioni tra i moduli AO primario e secondario in caso di guasto hardware.

2. Cosa succede al segnale di uscita se si perde la comunicazione con il controller C300?

Il modulo dispone di comportamenti "Safe-state" (FAILOPT). Durante la configurazione in Experion PKS, è possibile programmare ogni canale per mantenere l'ultimo valore o passare a una corrente sicura predefinita (ad esempio 4mA o 0mA) per garantire che l'apparecchiatura di campo raggiunga una posizione di sicurezza.

3. Posso usare questo modulo per attuatori non HART?

Assolutamente. L'8C-PAOH51 funziona come una scheda di uscita analogica standard 4-20mA ad alte prestazioni. Se non viene rilevato un dispositivo HART, opera in modalità analogica standard senza configurazioni speciali.

4. Come gestisce l'8C-PAOH51 i cortocircuiti nel cablaggio di campo?

Il modulo include protezioni integrate contro sovracorrenti e cortocircuiti. In caso di guasto sui cavi di campo, il modulo limita la corrente per proteggere il circuito interno e attiva un allarme diagnostico in tempo reale nel sistema Experion.