Alimentatore di ricambio Yokogawa NFPW442-10 Stile S2

2026-04-29T10:00:41+08:00

Produttore: Yokogawa
Tipo: Moduli di Alimentazione
Prezzo: 360.00

Panoramica del Prodotto

Il Yokogawa NFPW442-10 funge da principale fonte di energia per i controller autonomi STARDOM FCN/FCJ e l'hardware associato. Questo modulo di alimentazione Style S2 converte l'ingresso AC ad alta tensione in linee DC regolamentate con precisione a 5,1V e 24V per alimentare CPU, moduli I/O e interfacce di comunicazione. Forniamo questa unità come 100% Nuova e Originale, garantendo che i vostri sistemi di controllo critici e di sicurezza strumentata (SIS) ricevano energia stabile e priva di rumore in ambienti di processo esigenti.

Specifiche Tecniche

Il NFPW442-10 utilizza un design ad alta efficienza per supportare carichi a pieno rack minimizzando l'emissione termica:

Caratteristica | Specifiche
Modello / Stile | NFPW442-10 / Style S2
Compatibilità Sistema | STARDOM, CENTUM VP, ProSafe-RS
Tensione di Ingresso | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Corrente di Ingresso | 0,7 A
Uscita 1 | 5,1 V DC @ 7,8 A
Uscita 2 | 24 V DC @ 4,0 A
Capacità di Potenza | 60 W Tipici
Ridondanza | Supporta configurazione a doppia alimentazione
Dimensioni | 49,7 × 130 × 146,5 mm
Temperatura di Funzionamento | 0 °C a +55 °C

Vantaggi Ingegneristici

Il NFPW442-10 incorpora avanzate funzionalità di Affidabilità, Disponibilità e Manutenibilità (RAS) per risolvere comuni sfide di alimentazione industriale:

Continuità Hot-Swappable: Il modulo supporta la sostituzione a caldo. Questo permette ai team di manutenzione di sostituire un'unità di alimentazione senza spegnere il rack o interrompere la logica di controllo del processo, eliminando efficacemente i tempi di inattività durante la manutenzione ordinaria.

Precisione a Doppia Uscita: A differenza delle alimentazioni industriali standard, il NFPW442-10 fornisce due tensioni DC regolamentate distinte. La linea a 5,1V alimenta la logica digitale sensibile, mentre la linea a 24V alimenta I/O lato campo e sensori alimentati a loop, garantendo completa isolamento e stabilità in tutto il sistema.

Diagnostica Integrata dello Stato di Salute: Il monitoraggio integrato della salute dell'alimentazione e i LED di stato forniscono un feedback visivo e digitale immediato. Il sistema rileva istantaneamente fluttuazioni di tensione o guasti interni, permettendo al controller di attivare allarmi prima che si verifichi uno spegnimento dell'intero sistema.

Raffreddamento a Convezione Passiva: Il modulo utilizza la convezione naturale per il raffreddamento, eliminando la necessità di ventole meccaniche. Questa assenza di parti mobili aumenta significativamente il Tempo Medio Tra i Guasti (MTBF) e consente un funzionamento affidabile in ambienti polverosi come cartiere e impianti chimici.

Domande Frequenti

D: Posso utilizzare il NFPW442-10 in una configurazione ridondante con tensioni di ingresso diverse?

R: No. Quando si utilizza la ridondanza a doppia alimentazione in un rack Yokogawa (come il NFBU200), entrambi i moduli NFPW442-10 devono ricevere tensioni di ingresso compatibili per garantire una condivisione equilibrata del carico e una corretta segnalazione diagnostica.

D: Questo modulo richiede una base o un rack specifico?

R: Sì. Il NFPW442-10 si installa in rack standard Yokogawa, come il NFBU200 o NFBU050. Occupa gli slot dedicati all'alimentazione situati all'estremità del backplane per garantire una distribuzione ottimale dell'energia sul bus.

D: Il NFPW442-10 è compatibile con i sistemi Style S1 più vecchi?

R: I moduli Style S2 offrono generalmente una maggiore efficienza e funzionalità diagnostiche. Sebbene spesso mantengano la compatibilità fisica retroattiva, è consigliabile verificare lo stile specifico del rack e il firmware del sistema per assicurarsi che tutte le funzioni RAS (Affidabilità, Disponibilità e Manutenibilità) operino correttamente.

D: Cosa indica un guasto dell'alimentatore?

R: Il modulo dispone di LED di stato sul pannello frontale. La perdita del LED "READY" o l'attivazione dell'indicatore "ALARM" segnala un guasto interno o una perdita di alimentazione in ingresso, permettendo un intervento correttivo immediato.