Modulo di ingresso analogico sicuro a 16 canali | Honeywell FC-SAI-1620M（副本）

2026-04-27T10:40:44+08:00

Tipo: Hardware certificato SIL3
Prezzo: 320.00

Panoramica del Prodotto

Il Honeywell FC-SAI-1620M (SAI-1620m) funge da modulo core di Ingresso Analogico di Sicurezza (SAI) per le piattaforme Honeywell Safety Manager ed Experion PKS. Questo modulo ad alta densità dispone di 16 canali indipendenti progettati per acquisire segnali critici 4–20 mA dai trasmettitori di campo con eccezionale precisione e interferenze minime. Progettato per Sistemi Strumentati di Sicurezza (SIS), il FC-SAI-1620M offre l'affidabilità hardware necessaria per lo Spegnimento di Emergenza (ESD) e il monitoraggio critico. Offriamo questa unità come 100% Nuova e Originale in confezione originale di fabbrica per garantire che i vostri circuiti di sicurezza mantengano la conformità TÜV SIL3.

Specifiche Tecniche

Il FC-SAI-1620M utilizza ingressi ad alta impedenza e uno stadio di conversione A/D preciso per garantire l'integrità del segnale su tutti i 16 canali.

Categoria | Specifiche
Canali di Ingresso | 16 Ingressi Analogici Sicuri
Intervallo di Ingresso | 0 a 4,1 V (Supporta 4–20 mA tramite FTA)
Convertitore A/D | 12 bit con incertezza di ±1 LSB
Incertezza del Modulo | < 0,25% della scala completa
Resistenza di Ingresso | > 1 MΩ (Alta Impedenza)
Requisiti di Alimentazione | 5 Vdc (35 mA) & 24 Vdc (35 mA)
Segnale Massimo Assoluto | ±36 Vdc
Diafonia | > 60 dB (interferenza minima)
Certificazione di Sicurezza | TÜV SIL3
Montaggio | Montabile su guida DIN (tramite IOTA/FTA)
Temperatura di Funzionamento | 0 °C a +60 °C

Vantaggi Ingegneristici

Diafonia Ultra-Bassa: Il modulo presenta un rapporto di rigetto della diafonia superiore a 60 dB. Questa avanzata isolamento elettrico garantisce che le fluttuazioni di segnale in un canale non influenzino le letture dei canali adiacenti, mantenendo la purezza dei dati in armadi ad alta densità.

Integrità SIL3 per Circuiti di Sicurezza: Con certificazione TÜV SIL3, il FC-SAI-1620M esegue la logica all'interno di applicazioni critiche per la sicurezza. Fornisce le prestazioni tolleranti ai guasti richieste per raffinerie, impianti chimici e centrali elettriche.

Conversione A/D di Precisione: Il convertitore A/D a 12 bit con incertezza di ±1 LSB offre una risoluzione granulare per i segnali analogici. Questa precisione consente di rilevare minime deviazioni di processo, permettendo risposte di intervento più rapide in condizioni pericolose.

Protezione Robusta degli Ingressi: Il modulo sopporta un segnale di ingresso massimo assoluto di ±36 Vdc. Questa resistenza protegge il circuito logico interno da errori di cablaggio lato campo, sovratensioni e potenziali condizioni di sovraccarico.

Diagnostica Hardware Avanzata: Il SAI-1620m monitora continuamente lo stato interno e a livello di canale. Rileva circuiti aperti, cortocircuiti e guasti hardware, attivando allarmi immediati nel sistema Safety Manager per garantire un funzionamento "fail-safe".

Integrazione di Sistema Senza Soluzione di Continuità: Progettato specificamente per l'ecosistema Safety Manager, il modulo si integra nativamente con Experion PKS. Ciò consente agli ingegneri di gestire dati di sicurezza e controllo di processo tramite un'interfaccia unificata mantenendo la separazione fisica e logica della sicurezza.

Domande Frequenti

1. Il FC-SAI-1620M richiede un Assemblaggio di Terminazione di Campo (FTA) specifico?

Sì. Per interfacciarsi con trasmettitori di campo standard 4-20 mA, il FC-SAI-1620M si abbina tipicamente a un FTA (come il FC-TSAI-1620M). L'FTA fornisce le resistenze di precisione da 250 Ω necessarie per convertire i segnali di corrente nell'intervallo 0–4,1 V richiesto dalla scheda.

2. Questo modulo è adatto sia per trasmettitori attivi che passivi?

Il FC-SAI-1620M gestisce segnali sia da trasmettitori attivi (autoalimentati) che passivi (alimentati a loop), a condizione che l'Assemblaggio di Terminazione di Campo associato sia cablato per fornire l'alimentazione a loop 24VDC dove necessario.

3. Qual è il significato della risoluzione a 12 bit per le applicazioni di sicurezza?

La risoluzione a 12 bit offre 4.096 livelli discreti per il segnale 4-20 mA. Questo fornisce dettagli sufficienti affinché la logica di sicurezza distingua tra rumore normale di processo e una tendenza legittima verso un punto di set di sicurezza, riducendo la probabilità di interventi indesiderati.

4. Come confermo la compatibilità del suffisso "M"?

Il suffisso "M" in FC-SAI-1620M spesso indica la specifica revisione hardware o versione con rivestimento adatta ai sistemi Safety Manager contemporanei. Forniamo l'ultima versione originale di fabbrica per garantire piena compatibilità con i vostri controller C300 e Safety Manager esistenti.