Modulo DI Honeywell Serie 8 24VDC CC-PDIL01 Nuovo di zecca (copia)

2026-04-27T09:34:27+08:00

Tipo: Moduli di Ingresso Digitale
Prezzo: 320.00

Panoramica del Prodotto

Il Honeywell CC-PDIL01 (Numero di Parte: 51405040-175) funge da modulo critico di interfaccia dati di processo (PDIM) all'interno della famiglia Honeywell Series 8 I/O. Questo modulo di ingresso digitale a 24V gestisce il collegamento di comunicazione ad alta velocità tra il controller C300 e il sottosistema I/O di campo. Traduce i segnali di campo in dati utilizzabili per l'ambiente Experion PKS mantenendo un rigoroso isolamento elettrico. Forniamo questo modulo come 100% Nuovo, Sigillato in Fabbrica e Originale, garantendo prestazioni ottimali per il vostro sistema di controllo distribuito.

Specifiche Tecniche

Il CC-PDIL01 incorpora circuiti ad alte prestazioni per gestire il trasferimento rapido dei dati e i commutatori ridondanti.

Categoria | Specifiche
Ruolo nel Sistema | Interfaccia il Controller C300 con il Sottosistema I/O
Tipo di Ingresso | Ingresso Digitale 24V DC
Comunicazione | Supporta Fault Tolerant Ethernet (FTE)
Ridondanza | Ridondanza Completa con Commutazione Automatica
Tensione di Funzionamento | 24 VDC
Consumo Energetico | 10–15 W
Temperatura di Funzionamento | –40°C a +70°C
Temperatura di Stoccaggio | –40°C a +85°C
Umidità | 5%–95% UR (Non condensante)
Dimensioni | 19,1 cm x 18,8 cm x 6,5 cm
Certificazioni | CE, UL, CSA, ATEX, IECEx

Vantaggi Ingegneristici

Interfaccia fluida tra Controller e I/O: Il CC-PDIL01 agisce come la spina dorsale della comunicazione, eseguendo lo scambio dati ad alta velocità tra il controller C300 e i moduli I/O. Questo elimina i problemi di latenza nell'esecuzione di logiche di processo complesse.

Architettura Fault Tolerant: Questo modulo supporta la ridondanza completa. In caso di guasto dell'interfaccia primaria, il sistema attiva automaticamente una commutazione senza interruzioni al PDIM di backup, mantenendo la visibilità continua del processo senza intervento dell'operatore.

Isolamento Elettrico Superiore: Il modulo fornisce una barriera galvanica robusta tra l'elettronica sensibile del controller e l'I/O lato campo. Questa protezione previene che sovratensioni indotte dal campo danneggino l'architettura centrale di elaborazione.

Manutenzione Hot-Swappable: I tecnici possono sostituire il CC-PDIL01 direttamente nel telaio Series 8 mentre il sistema è sotto tensione. Questa capacità "Plug-and-Play" elimina la necessità di fermare l'impianto durante la manutenzione hardware di routine.

Resistenza a Climi Estremi: Progettato per settori industriali severi, il CC-PDIL01 funziona in modo affidabile a temperature da -40°C a +70°C. Il rivestimento protettivo standard previene guasti causati da umidità e agenti atmosferici corrosivi.

Domande Frequenti

1. Qual è la funzione specifica del CC-PDIL01 in un sistema Series 8?

Il CC-PDIL01 è un modulo di interfaccia dati di processo (PDIM). Non si limita a raccogliere segnali; gestisce il protocollo di comunicazione e la temporizzazione tra i moduli I/O e il controller C300, assicurando che il controller riceva dati sincronizzati dal campo.

2. Questo modulo supporta Fault Tolerant Ethernet (FTE)?

Sì. Il CC-PDIL01 si integra completamente con la rete FTE di Honeywell. Utilizza percorsi di comunicazione ridondanti per garantire che il controller non perda mai il contatto con il sottosistema I/O, anche in caso di guasto di un cavo di rete o di una porta switch.

3. Questo modulo è compatibile sia con C300 che con Series 8 I/O?

Esattamente. Honeywell ha progettato il CC-PDIL01 specificamente per collegare il controller C300 con l'hardware Series 8 I/O all'interno dell'architettura Experion PKS.

4. Posso sostituire un CC-PDIL01 senza riconfigurare il software?

Sì. Poiché la configurazione e la strategia di controllo risiedono nel controller C300, un CC-PDIL01 sostitutivo erediterà automaticamente i parametri necessari una volta inserito nel telaio, a condizione che la revisione hardware corrisponda.