8-арналы оқшауланған кіріс модулі | Foxboro RH927AH FBM214

2026-04-13T11:01:52+08:00

Vendor: Foxboro
Type: HART кіріс модульдері
Price: 190.00

Өнімге шолу

Foxboro FBM214 (Бөлім нөмірі: RH927AH) Foxboro I/A Series және Evo™ таралған басқару жүйелері үшін жоғары дәлдіктегі 8 арналы аналогтық кіріс интерфейсі ретінде қызмет етеді. Ол стандартты 4–20 мА процесс айнымалыларын алу мен жетілдірілген HART® сандық байланысын біріктіреді. Бұл модуль операторларға негізгі басқару сигналын бұзбай ақылды өріс аспаптарынан екінші айнымалылар мен алдын ала диагностикалық деректерді алуға мүмкіндік береді. Біз бұл құрылғыны 100% Жаңа және Түпнұсқа ретінде жеткіземіз, бұл маңызды активтерді басқару мен өнеркәсіптік мониторинг үшін жоғары қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалар

Ерекшелік | Сипаттамалық мәліметтер
Өндіруші | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / Бөлім нөмірі | FBM214 / RH927AH
Арналар саны | 8 Жеке оқшауланған арна
Кіріс сигналы | 4–20 мА Тұрақты ток + HART сандық (FSK)
A/D түрлендіру | 15 биттік Сигма-Дельта ADC
Дәлдік | Толық шкаланың ±0.03% - ±0.05%
Кіріс кедергісі | 250 Ω (әдеттегі)
Оқшаулау | Арнадан арнаға толық гальваникалық оқшаулау
Қуат тұтыну | 2.5 W-тан 8.5 W-қа дейін (жүктемеге байланысты)
Жаңарту жиілігі | әр арнаға 100 мс
Қоршаған орта рейтингі | ISA Class G3 (қатты орта)

Инженерлік артықшылықтар

Жеке арна оқшаулауы: FBM214 RH927AH әр 8 арна үшін толық гальваникалық оқшаулау мүмкіндігін ұсынады. Бұл архитектура жерлік контур кедергілерін жояды және бір өріс ақауының модуль бойынша таралуын болдырмайды, қалған кірістердің толық сигнал тұтастығын сақтайды.

HART хост функциясы: Бұл модуль HART хосты ретінде қызмет етеді, ақылды бергіштермен екіжақты байланыс орнатады. Ол сенсор калибрлеу және денсаулық күйі сияқты құрылғыға тән параметрлерді алады, бұл алдын ала болжамды техникалық қызмет көрсету стратегияларын қолдайды және жоспарланбаған тоқтап қалуларды азайтады.

Дәл сигнал өңдеу: Жоғары ажыратымдылықтағы 15 биттік Сигма-Дельта ADC қолдану арқылы модуль ±0.03% дейін дәлдікті қамтамасыз етеді. Бұл дәлдік деңгейі сенімгерлік беру, химиялық дозалау және басқа жоғары дәлдікті процестер үшін маңызды.

Қосалқы және жоғары қолжетімділік: RH927AH қосалқы модуль конфигурацияларын қолдайды. Егер негізгі модуль істен шықса, қосалқы серіктес Foxboro Fieldbus арқылы дереу жұмысқа кіріседі, басқару шеңберінің белсенділігін және процестің онлайн болуын қамтамасыз етеді.

Қиын секторларға арналған берік дизайн: Әрбір құрылғы ISA Class G3 қоршаған ортаға төзімділік стандарттарына сай келеді. Модуль ауадағы ластаушылар мен ылғалдан коррозияға төзімді, бұл оны теңіз платформалары, ағынды сулар нысандары және химиялық зауыттар үшін тамаша етеді.

Жиі қойылатын сұрақтар

FBM214 RH927AH HART екінші айнымалыларын қолдай ма?

Иә. Модуль HART қолдайтын құрылғылардан екінші, үшінші және төртінші айнымалыларды алады және өңдейді. Бұл сандық деректерді жетілдірілген мониторинг пен басқару логикасы үшін DCS параметрлеріне түрлендіреді.

Модуль өріс жағындағы қуат өшкенде қалай жұмыс істейді?

FBM214 конфигурацияланатын қауіпсіздік опцияларын ұсынады. Әр арнаны "соңғы мәнді сақтау" немесе алдын ала анықталған резервтік мәнге (мысалы, 3.8 мА немесе 21 мА) өтуге бағдарламалауға болады, бұл жүйеге өріс аспабы ақауы туралы ескерту береді.

Бұл модуль I/A Series пен Evo™ платформаларына үйлесімді ме?

Әрине. FBM214 RH927AH Foxboro I/A Series ескі жабдығымен және заманауи EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) архитектурасымен мінсіз үйлеседі.

Бұл модуль арқылы құрылғыны баптауға бола ма?

Иә. HART хост мүмкіндігі арқылы FBM214 қашықтан құрылғыны баптау мен калибрлеуді біріктірілген активтерді басқару бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырады, бұл техникалық қызметкерлерге өрісте қолмен коммуникаторларды қолданудың қажеті жоқ.