VE4002S1T1B2 DeltaV | 24VDC оқшауланған DO картасы M-сериясы

2026-04-10T10:46:32+08:00

Vendor: Emerson
Type: Дискретті Шығару Модульдері
Price: 199.00

Өнім туралы мәліметтер

Өнімге шолу

Emerson DeltaV VE4002S1T1B2 «DeltaV M-сериялы I/O қосалқы жүйесінің» құрамындағы жоғары тығыздықтағы Дискретті Шығару Модулі ретінде қызмет атқарады. Бұл модуль 8 тәуелсіз, оқшауланған 24 В тұрақты ток шығыс арналарын қамтамасыз етеді, олар сыртқы өріс құрылғыларын, мысалы, соленоидты клапандарды, моторды іске қосқыштарды, реле және индикаторларды басқаруға арналған. DeltaV Таратылған Басқару Жүйесінің (DCS) маңызды құрамдас бөлігі ретінде VE4002S1T1B2 дәл командаларды орындауды және өріс сымдары мен логикалық артқы тақта арасындағы электрлік оқшаулауды қамтамасыз етеді. Оның ыстық ауыстырылатын дизайны зауыт жұмысына кедергі келтірмей техникалық қызмет көрсету мен жүйені кеңейтуге мүмкіндік береді.

Техникалық сипаттамалары

Сипаттама | Мәні
Өндіруші | Emerson (DeltaV жүйесі)
Модель нөмірі | VE4002S1T1B2
Модуль түрі | Дискретті Шығару (DO)
Арналар саны | 8 оқшауланған арна
Шығыс кернеуі | 24 В тұрақты ток
Оқшаулау | Арнадан арнаға және арнадан жүйеге
Өлшемдері | 107 мм × 41 мм × 105 мм
Салмағы | 0.20 кг
Энергия тұтыну | DeltaV I/O артқы тақтасынан алынады
Жұмыс температурасы | 0°C-тан +60°C-қа дейін
Жағдайы | 100% Жаңа және Түпнұсқа

Инженерлік артықшылықтары

Жоғары деңгейдегі электрлік қорғау: 8 арнаның әрқайсысы толық гальваникалық оқшаулаумен жабдықталған. Бұл жерлік контурлардың пайда болуын болдырмайды және DeltaV контроллерін жоғары кернеулі соққылардан немесе өріс жағындағы сым ақауларынан қорғайды, электрлік шуды көп ортада жүйенің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді.

Ақылды айналмалы кілттеу: Модуль ерекше механикалық кілттеу жүйесін қамтиды. Бұл техникалық қызмет көрсетушілердің терминал блогына қате модуль түрін салуынан сақтайды, өріс жабдықтарына кернеу деңгейінің сәйкес келмеуінен туындайтын зақымдану қаупін жояды.

Модульдік ыстық ауыстырылу мүмкіндігі: M-серия архитектурасы «Қосып-ойнау» орнатуды қолдайды. Сіз жүйе қосулы күйінде VE4002S1T1B2 модулін алып тастап немесе ауыстыра аласыз, бұл маңызды процестер кезінде жөндеу уақытының орташа ұзақтығын айтарлықтай азайтады.

Нақты уақыттағы арна диагностикасы: Модульдің алдыңғы панеліндегі кіріктірілген LED индикаторлары әр арнаның күйін бірден көрсетеді. Операторлар күрделі бағдарламалық мәзірлерге кірудің қажеті жоқ, белсенді шығыстарды немесе ақау жағдайларын тез анықтай алады.

Жоғары тығыздықтағы өлшемі: 41 мм енділігі марshalling шкафтарындағы рельсті орынды оңтайландырады. Бұл тығыздық бір сызықтық дюймге көбірек I/O нүктелерін орналастыруға мүмкіндік береді, үлкен және қымбат басқару корпустарының жалпы қажеттілігін азайтады.

Жиі қойылатын сұрақтар

С1: Emerson VE4002S1T1B2 жаңа ма әлде жөнделген бірлік пе?

Ж1: Біз бұл модульді 100% Жаңа және Түпнұсқа Emerson жабдығы ретінде ұсынамыз. Әрбір бірлік өзінің зауыттық қаптамасында жеткізіледі және толық 12 айлық кепілдікпен қамтамасыз етіледі.

С2: Арнадан арнаға оқшаулаудың пайдасы неде?

Ж2: Арнадан арнаға оқшаулау бір өріс құрылғысындағы (мысалы, соленоидты клапандағы) электрлік ақау немесе қысқа тұйықталу модульдегі қалған 7 арнаға әсер етпеуін қамтамасыз етеді. Бұл ақаудың таралуын болдырмайды және ақауды анықтауды жеңілдетеді.

С3: Бұл модуль 24 В тұрақты ток шығыстары үшін сыртқы қуат көзін қажет етеді ме?

Ж3: Иә. Модульдің логикасы DeltaV артқы тақтасынан қуат алады, ал өріс жағындағы 24 В тұрақты ток қуаты әдетте DeltaV терминал блогына қосылған сыртқы жалпы қуат көзінен беріледі.

С4: Бұрынғы VE4001 немесе ертерек VE4002 нұсқасын осы модельге ауыстыруға бола ма?

Ж4: VE4002S1T1B2 M-сериясының дәстүрлі I/O желісінің бөлігі болып табылады. Ол стандартты M-серия терминал блоктарымен кері үйлесімділікті сақтайды. DeltaV бағдарламалық жасақтамасының нұсқасын тексеріп, соңғы аппараттық анықтамалық файлдардың белсенді екеніне көз жеткізу ұсынылады.