Арна оқшауланған кернеу мониторі RH914TD Foxboro FBM207（көшірме）

2026-04-13T13:54:45+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Оқшауланған арна интерфейстері
Price: 190.00

Өнімге шолу

Foxboro FBM207 (Бөлім нөмірі: P0914TD) Foxboro I/A сериялы Таратылған басқару жүйесі (DCS) үшін жоғары тығыздықтағы, 16 арналы дискретті кіріс және кернеуді бақылау интерфейсі ретінде қызмет етеді. Бұл модуль қосқыштардан, релелерден және басқа да байланыс сезетін құрылғылардан маңызды сандық өріс сигналдарын ұстап, басқару процессорына нақты уақыттағы күй жаңартуларын береді. Ол жоғары кернеулі AC/DC қосымшаларын қоса алғанда, өнеркәсіптік кернеу деңгейлерінің кең ауқымын басқарады және сигнал тұтастығын толық сақтайды. Біз бұл модульді 100% Жаңа және Түпнұсқа ретінде жеткіземіз, бұл сіздің интерлок жүйелеріңіз бен дабыл бақылау шеңберлеріңіздің зауыттық өнімділік стандарттарына сай болуын қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалар

Ерекшелік | Сипаттама мәліметтері
Өндіруші | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / Бөлім нөмірі | FBM207 / P0914TD
Арналар саны | 16 Жеке оқшауланған кіріс
Кіріс түрі | Кернеуді бақылау / Құрғақ байланыс сезу
Кернеу үйлесімділігі | 15–60 V DC, 120 V AC / 125 V DC, 240 V AC
Оқшаулау рейтингі | 1500 V AC (Арнадан арнаға гальваникалық оқшаулау)
Жауап беру уақыты | <10 мс
Жиілікке жауап беру | 250 Гц дейін (Жылдам импульсті анықтау)
Энергия тұтыну | 8–10 W (Қалыпты)
Жұмыс температурасы | –20°C-тан +70°C-қа дейін
Қоршаған орта рейтингі | ISA Class G3 (Қиын орта)

Инженерлік артықшылықтар

Жоғары кернеулі арналарды оқшаулау: P0914TD әрбір жеке арна үшін 1500 V AC дейінгі берік гальваникалық оқшаулауды қамтамасыз етеді. Бұл ішкі DCS Fieldbus-ты өріс жағындағы электрлік соққылардан қорғайды және 240 V AC жоғары кернеулі тізбектерді бақылағанда да арналар арасындағы кедергіні жояды.

Нақты импульсті анықтау: 250 Гц дейінгі жиілікке жауап беруімен FBM207 жылдам дискретті оқиғаларды импульстерді жібермей ұстайды. Бұл оны оқиғалар тізбегін (SOE) жазу және жоғары жылдамдықтағы интерлок логикасы үшін таңдаулы етеді.

Бапталатын сандық сүзгілеу: Модульде пайдаланушы анықтай алатын кіріс сүзгілеу (1–255 мс) бар. Бұл инженерлерге ауыр қосқыш жабдықтары бар ортада байланыс дірілін және электрлік шуды басуға мүмкіндік береді, жүйе логикасын тек жарамды күй өзгерістері іске қосады.

Қосалқы Fieldbus қауіпсіздігі: P0914TD екі еселенген Fieldbus жолдары арқылы байланысады. Егер бір байланыс жолы зақымданса немесе кедергіге ұшыраса, модуль автоматты түрде екінші жолды пайдаланып, басқару процессорына үздіксіз дерек ағынын қамтамасыз етеді.

Өнеркәсіптік беріктік: Әрбір құрылғы ISA Class G3 рейтингіне ие. Модуль мұнай-газ өңдеу зауыттары мен химиялық өңдеу кәсіпорындарында кездесетін коррозиялық атмосфераға, жоғары ылғалдылыққа және ауадағы ластағыштарға төтеп береді.

Жиі қойылатын сұрақтар

FBM207 P0914TD құрғақ байланыс кірістерін қолдай ма?

Иә. P0914TD кернеуді бақылау мен құрғақ байланыс сезуді екеуін де басқарады. Қажетті аяқтау жинағымен қолданғанда, модуль механикалық қосқыш пен релелік позицияларды бақылау үшін қажетті сіңіру тогын қамтамасыз етеді.

Бұл модульді оқиғалар тізбегі (SOE) қосымшаларына қолдануға бола ма?

Әрине. Модульдің жылдам жауап беру уақыты (<10 мс) және жоғары жиілікке жауап беруі (250 Гц) дискретті оқиғаларды дәл уақыт белгілеуге мүмкіндік береді, бұл қауіпсіздікке маңызды жүйелерде себеп-салдар талдау үшін қажет.

FBM207 P0914TD ыстық ауыстыруға (hot-swappable) жарай ма?

Иә, базалық тақта конфигурациясына байланысты. FBM207 ыстық ауыстыруды қолдайды, бұл қызмет көрсету топтарына өріс сымдарын ажыратпай немесе бүкіл базалық тақтаны өшірмей модульді ауыстыруға мүмкіндік береді, процестің тоқтау уақытын азайтады.

Бұл модуль мен оқшауланбаған модульдердің айырмашылығы неде?

Оқшауланбаған модульдер көбінесе ортақ жерге ие, бұл жер ақауы болған жағдайда жүйенің бүкіл бөлігінің істен шығуына әкелуі мүмкін. P0914TD арнадан арнаға оқшаулау арқылы бір кірістегі ақау тек сол арнада шектеліп, қалған 15 арнаға және DCS артқы тақтасына әсер етпейді.