VE4003S6B1 DeltaV | KJ3002X1-BF1 M-Сериялы RTD Модулі

2026-04-10T11:33:31+08:00

Vendor: Emerson
Type: RTD температура сенсорлары
Price: 199.00

Өнім туралы мәліметтер

Өнімге шолу

Emerson VE4003S6B1 (Альтернативті бөлшек нөмірлері: KJ3002X1-BF1, 12P1732X082) – жоғары дәлдіктегі 8-арналы RTD/Ом аналогтық кіріс картасы болып табылады, ол DeltaV M-сериялы Таратылған басқару жүйесіне (DCS) арналған. Бұл модуль Төзімділік температура датчиктерінен (RTD) және тікелей Ом көздерінен кедергі сигналдарын сандық температура деректеріне түрлендіруге маманданған. VE4003S6B1 модулі жергілікті деңгейде сигналдарды өңдеу мен А/Ц түрлендіруді қамтамасыз ете отырып, жылу алмастырғыштар, реакторлар және мойнақ қондырғылары сияқты маңызды процестік жабдықтардың температура мониторингінің дәлдігін қамтамасыз етеді.

Бөлшек нөмірінің талдауы

VE4003S6B1: RTD/Ом кіріс модулі жинағының жүйелік бөлшек нөмірі.

KJ3002X1-BF1: Өндірістік аппараттық сәйкестендіру коды.

12P1732X082: Emerson ішкі компонентінің анықтамалық нөмірі.

Техникалық сипаттамалар

Сипаттама | Мәні
Өндіруші | Emerson Process Management
Модель нөмірі | VE4003S6B1 / KJ3002X1-BF1
Серия | DeltaV M-сериясы
Кіріс түрі | RTD (Pt100, Cu10 және т.б.) және Ом
Арналар саны | 8 арна
Өлшеу диапазоны | 0-ден 2000 Ом-ға дейін (RTD түріне байланысты)
Шешім қабылдау | 16 биттік А/Ц түрлендіру
Изоляция | Әр арна жүйеден гальваникалық оқшауланған
Қуат көзі | LocalBus арқылы 12 В тұрақты ток
Жұмыс температурасы | 0°C-тан +60°C-қа дейін
Салмағы | 1.10 фунт (0.5 кг)
Жағдайы | 100% Жаңа және түпнұсқа

Инженерлік артықшылықтар

Жоғары ажыратымдылықтағы термиялық қабылдау: Модуль 16 биттік А/Ц түрлендіруді пайдаланып, кедергінің микроскопиялық өзгерістерін дәл анықтайды. Бұл жоғары ажыратымдылық DeltaV жүйесіне температураға сезімтал химиялық реакцияларды қатаң бақылауға мүмкіндік береді.

Құрылғы ішіндегі сызықтық түзету: VE4003S6B1 модулі стандартты RTD қисықтарын (мысалы, Pt100) аппараттық деңгейде автоматты түрде сызықтық түзетеді. Бұл негізгі процессордың есептеу жүктемесін азайтып, контроллерге дәл және масштабталған инженерлік бірліктерді ($^{\circ}\text{C}$ немесе $^{\circ}\text{F}$) бірден жеткізеді.

Жетілдірілген сымдық өтемақы: Карта 2-сымды, 3-сымды және 4-сымды RTD конфигурацияларын қолдайды. Ол сенсор мен басқару шкафы арасындағы ұзын кабельдердің кедергісін автоматты түрде өтейді, өлшеу қателіктерін жояды.

Жүйенің тұтастығы изоляция арқылы: Өріс арналарымен DeltaV LocalBus арасындағы гальваникалық оқшаулау электрлік шудың немесе жер ақауларының контроллерге зиян келтіруін болдырмайды. Бұл архитектура бір RTD сенсорының істен шығуы бүкіл I/O тірегіне әсер етпейтінін қамтамасыз етеді.

Модульдік ыстық ауыстыру мүмкіндігі: M-сериялы дизайн VE4003S6B1 модулін жүйе қосулы тұрған кезде алып тастап, ауыстыруға мүмкіндік береді. Бұл «Қосып-ойнату» функциясы қызмет көрсету топтарына температуралық шеңберлерді жаңарту немесе жөндеу кезінде көршілес процестік бақылау нүктелеріне әсер етпей жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

Жиі қойылатын сұрақтар

С1: Егер өндіруші VE4003S6B1 моделін тоқтатса, ол әлі де қолжетімді ме?

Ж1: Иә. Өндіруші ресми түрде тоқтатқанымен, бізде 100% Жаңа және түпнұсқа қор бар. Бұл модульдер зауыттық қаптамада және сіздің қолданыстағы M-сериялы тіректеріңізге дереу орнатуға дайын.

С2: Бұл карта қандай RTD түрлерін қолдайды?

Ж2: VE4003S6B1 кең таралған өнеркәсіптік RTD түрлерін қолдайды, соның ішінде Pt100 (платина 100 Ом), Pt1000, Cu10 (мыс) және әртүрлі никель түрлері. Әрбір 8 арнаны DeltaV Explorer бағдарламасы арқылы жеке баптауға болады.

С3: Бұл модульді температура орнына қарапайым кедергіні (Ом) өлшеу үшін қолдануға бола ма?

Ж3: Әрине. Модуль жоғары дәлдіктегі омметр ретінде жұмыс істейді. Арналарды шикі кедергі мәндерін (2000 Ом-ға дейін) есептеуге баптауға болады, бұл оны позиция сенсорлары немесе басқа кедергілік түрлендіргіштер үшін қолайлы етеді.

С4: Бұл картаға арнайы терминал блогы қажет пе?

Ж4: Иә. VE4003S6B1 стандартты M-сериялы I/O терминал блогын талап етеді. Сымдарды жалғау тәсіліне байланысты, 3-сымды немесе 4-сымды RTD қосылымдары үшін массалық терминал блогын немесе жеке бұранда терминал блогын қолдануға болады.