KJ3002X1-BA1 сатып алу | Түпнұсқа Emerson DeltaV HART AI модулі（副本）

2026-04-10T11:23:08+08:00

Vendor: Emerson
Type: Аналогтық кіріс модульдері
Price: 199.00

Өнім туралы мәліметтер

Өнімге шолу

Emerson DeltaV KJ3002X1-BA1 – бұл жоғары өнімділікке ие 8-арналы 4-20мА HART аналогтық кіріс картасы және DeltaV M-сериялы Таратылған басқару жүйесі (DCS) үшін арналған. Бұл модуль 2-сымдық өріс таратқыштарымен тікелей байланысады, аналогтық процестік айнымалыларды контроллерге сандық деректерге түрлендіріп, сонымен қатар HART сандық диагностикасын алады. HART мүмкіндіктерін I/O деңгейінде біріктіру арқылы KJ3002X1-BA1 қосымша қолмен коммуникаторлар немесе сыртқы мультиплексорларсыз жетілдірілген активтерді басқару мен құрылғыны баптауды қамтамасыз етеді. Ол химия, мұнай-газ және энергетика нысандарында дәл бақылау үшін маңызды буын болып табылады.

Техникалық сипаттамалар

Сипаттама | Мәні
Өндіруші | Emerson Process Management
Модель нөмірі | KJ3002X1-BA1
Серия | DeltaV M-сериясы
Кіріс арналар | 8 оқшауланған арна
Сигнал түрі | 4-20 мА тұрақты ток, HART сандық байланысымен
Таратқыш түрі | 2-сымдық өріс құрылғылары
Қуат көзі (Bus Power) | 12 В тұрақты ток (логикалық жағында)
A/D шешімділігі | 16 бит
Дәлдік | Толық шкаланың ±0.1%
Жұмыс температурасы | 0°C-тан +60°C-қа дейін
Салмағы | 1.43 фунт (0.65 кг)
Жағдайы | 100% Жаңа және түпнұсқа

Инженерлік артықшылықтар

HART арқылы сандық түрлендіру: KJ3002X1-BA1 өріс аспаптарындағы «жасырын» деректерді ашады. Ол екінші дәрежелі PV, құрылғы күйі және калибрлеу ескертулері сияқты HART айнымалыларын үздіксіз оқып, бұл деректерді тікелей DeltaV AMS Device Manager-ге алдын ала техникалық қызмет көрсету үшін жібереді.

Қарапайым 2-сымдық сымдау: Арнайы 2-сымдық таратқыштар үшін жасалған бұл карта өріс шеңберлерінің күрделілігін азайтады. Ол шеңберге қажетті қуатты қамтамасыз етіп, ток сигналын өлшейді, шкаф жинағын жеңілдетіп, орнату шығындарын төмендетеді.

Жоғары дәлдіктегі сигнал алу: 16 биттік аналогтан сандыққа түрлендіруді пайдалана отырып, модуль маңызды басқару шеңберлері үшін аса жоғары дәлдікті қамтамасыз етеді. Бұл шешімділік операторларға стандартты аналогтық карталар байқамауы мүмкін процестік кішкентай ауытқуларды анықтауға мүмкіндік береді.

M-сериялы ыстық ауыстырылатын дизайн: Карта стандартты M-сериялы тасымалдаушыға біріктіріледі, тірі режимде шығарып алу мен орнатуды қолдайды. Техникалық қызмет көрсету персоналы модульді тасымалдаушыны өшірмей-ақ ауыстыра алады, бұл көршілес I/O арналарға әсер етпейді.

DeltaV жүйесіне тікелей интеграция: Жүйе KJ3002X1-BA1 картасын орнатылған кезде дереу таниды. Күрделі драйверлерді орнатуды қажет етпейді, өйткені DeltaV бағдарламалық қамтамасыз ету HART сигналдарын өткізу мен карталау функцияларын тікелей басқарады.

Жиі қойылатын сұрақтар

С1: KJ3002X1-BA1 моделі өндірістен алынып тасталды ма?

Ж1: Өндіруші бұл модельді ресми түрде өндірістен шығарғанымен, біз 100% Жаңа және түпнұсқа зауыттық қорды ұсынамыз. Бұл құрылғылар ешқашан пайдаланылмаған және бастапқы қаптамада келеді, сондықтан сіздің DeltaV M-сериялы тіректеріңізбен бірден үйлесімді.

С2: Бұл карта 4-сымдық таратқыштарды қолдай ма?

Ж2: KJ3002X1-BA1 модулі 2-сымдық таратқыштарға арналған, мұнда модуль шеңберге қуат береді. 4-сымдық (сыртқы қуат берілетін) құрылғылар үшін басқа терминал блогы конфигурациясы немесе арнайы 4-сымдық аналогтық кіріс модулі қажет болуы мүмкін.

С3: Бұл карта арқылы HART диагностикасына қол жеткізе аламын ба?

Ж3: Әрине. Бұл карта толық HART өткізуін қолдайды. DeltaV AMS бағдарламасымен жұптастырғанда, сіз өріс аспаптарын инженерлік станциядан тікелей калибрлеу, баптау және ақауларды жою жұмыстарын жүргізе аласыз.

С4: Картаға қандай қуат көзі қажет?

Ж4: Ішкі логика DeltaV LocalBus арқылы берілетін 12 В тұрақты ток қуатымен жұмыс істейді. Алайда, өріс жағындағы шеңберлер әдетте 4-20мА аспаптарды қуаттандыру үшін массалық терминал блогы арқылы берілетін 24 В тұрақты токты қажет етеді.