FBM207 Foxboro P0917JS оқшауланған байланыс сезу интерфейсі

2026-04-13T10:56:09+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Кернеуді бақылау
Price: 190.00

Өнімге шолу

Foxboro FBM207 (Бөлім нөмірі: P0917JS) Foxboro I/A Series және Evo™ таралған басқару жүйелері үшін 16 арналы дискретті кіріс және кернеуді бақылау интерфейсі ретінде қызмет етеді. Бұл модуль қосқыштардан, релелерден және қатты күйдегі құрылғылардан алынған өріс сигналдарын басқарылады, оларды басқару процессоры үшін әрекетке жарамды деректерге түрлендіреді. Ол маңызды процестер орталарында оқиғалар тізбегін (SOE) бақылау және жоғары жылдамдықтағы импульсті анықтауды қолдай отырып, үздік нәтиже көрсетеді. Біз бұл құрылғыны 100% жаңа және түпнұсқа ретінде жеткіземіз, бұл сіздің қауіпсіздігіңіз бен басқару шеңберлеріңіз үшін сигнал тұтастығының ең жоғары деңгейін қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалар

Мүмкіндік | Сипаттамалық мәліметтер
Өндіруші | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / Бөлім нөмірі | FBM207 / P0917JS
Кіріс арналар | 16 оқшауланған дискретті кіріс
Кіріс түрлері | Кернеуді бақылау, құрғақ байланыс, қатты күйдегі сенсор
Кернеу диапазоны (TA арқылы) | 15–60V DC, 120V AC/125V DC, 240V AC
Логикалық 1 шегі | 80–132V AC / 75–150V DC (P0917JS TA үшін типтік)
Энергия тұтыну | 3 W
Жауап беру уақыты | 10 мс (типтік)
Импульсті анықтау | 250 Гц дейін
Қоршаған орта рейтингі | ISA Class G3 (қатты орта)
Жұмыс температурасы | –20°C-тан +70°C-қа дейін

Инженерлік артықшылықтар

Артық электрлік қорғау: FBM207 P0917JS арналар арасындағы гальваникалық оқшаулауымен ерекшеленеді. Бұл архитектура бір өріс нүктесіндегі электрлік ақаулардың басқа арналарға таралуын немесе ішкі DCS артқы тақтасына зақым келуін болдырмайды, тұрақсыз электрлік ортада жүйенің жұмыс уақытын сақтайды.

Жоғары қолжетімділік үшін артықшылық: Бұл модуль артық конфигурацияларды қолдайды. Маңызды қолданбаларда екі модуль бірге жұмыс істеп, бір аппараттық ақау сигналды алу үзілуіне немесе зауыт қауіпсіздігіне қауіп төндірмеуін қамтамасыз етеді.

Сигнал сүзгілуді оңтайландыру: Модуль конфигурацияланатын кіріс сүзгілеу уақыттарын (4–32 мс) ұсынады. Бұл инженерлерге механикалық қосқыштардан контакт секіруі мен электрлік шуды жоюға мүмкіндік береді, басқару құрылғысы тек жарамды күй өзгерістерін өңдейді.

Қатты ортаға төзімділік: Әрбір құрылғы ISA Class G3 рейтингіне ие. Модуль коррозиялық атмосфераларға, оның ішінде жоғары ылғалдылық пен химиялық буға төтеп береді, бұл оны теңіз платформалары, қайта өңдеу зауыттары және қағаз зауыттары үшін тамаша етеді.

Қарапайым ыстық ауыстыру қызметі: FBM207 ыстық ауыстырылатын алмастыруды қолдайды. Қызмет көрсету топтары модульді өріс сымдарын ажыратпай немесе базалық тақтаны өшірмей ауыстыра алады, бұл орташа жөндеу уақытын (MTTR) айтарлықтай азайтады.

Жиі қойылатын сұрақтар

FBM207 P0917JS оқиғалар тізбегін (SOE) бақылауды қолдай ма?

Иә. Модуль дискретті күй өзгерістерін дәл уақыт белгілейді, бұл DCS-ке апат немесе процесс бұзылған кезде өріс оқиғаларының нақты тәртібін қайта құруға мүмкіндік береді. Бұл функция қауіпсіздікке аса маңызды жүйелерде себептерді талдауда маңызды рөл атқарады.

Бұл модульді жоғары жылдамдықтағы импульстерді санау үшін қолдануға бола ма?

Әрине. FBM207 250 Гц дейінгі импульстерді жібермей анықтайды. Бұл оны ағын өлшегіштерін немесе жоғары жиілікті дискретті шығыстар беретін басқа өріс құрылғыларын бақылауға жарамды етеді.

P0917JS бөлім нөмірінің FBM207-ден айырмашылығы неде?

FBM207 — негізгі модуль моделі, ал P0917JS 120V AC/DC қолданбаларына оңтайландырылған жоғары кернеулі нұсқаны білдіреді. "JS" белгісі жоғары кернеулі логикалық деңгейлерге арналған терминал жинақтарымен үйлесімділікті қамтамасыз етеді.

Бұл құрылғы ескі Foxboro I/A Series базалық тақталарына үйлесімді ме?

Иә. FBM207 P0917JS стандартты Foxboro базалық тақталарына толық кері үйлесімділікті сақтайды және заманауи EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) архитектураларында мінсіз жұмыс істейді.