Термопара интерфейс модулі Жаңа | Foxboro RH926EQ FBM202

2026-04-13T14:00:49+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Foxboro I/A Сериясы
Price: 190.00

Өнімге шолу

Foxboro FBM202 (Бөлім нөмірі: P0962EQ) Foxboro I/A сериясы мен Evo™ таралған басқару жүйелері үшін жоғары дәлдіктегі 8 арналы аналогтық кіріс интерфейсі ретінде қызмет етеді. Бұл модуль төмен деңгейдегі милливольт (мВ) сигналдарын және стандартты термопара кірістерін (J, K, T, E, N, S, R, B түрлері) қабылдауға маманданған. Ол пешті басқару, қазандықты бақылау және турбина шығарындыларын талдау үшін DCS-ке маңызды температура деректерін береді. Біз бұл құрылғыны 100% Жаңа және Түпнұсқа ретінде ұсынамыз, бұл сіздің нысаныңызға зауыттық калибрленген дәлдік пен ең жоғары деңгейдегі сигнал тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалар

Ерекшелік | Сипаттамалық мәліметтер
Өндіруші | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / Бөлім нөмірі | FBM202 / P0962EQ (P0926EQ / RH926EQ нұсқаларын алмастырады)
Кіріс арналар | 8 оқшауланған термопара/мВ арнасы
CJC арнасы | Сілтеме түйіспесін компенсациялау үшін 1 оқшауланған RTD арнасы
Кіріс диапазоны | –10.5 мВ-тан +69.5 мВ-қа дейін
A/D түрлендіру | Арнаға 16 биттік Sigma-Delta
Дәлдік | Оқудың ±0.1%
Оқшаулау кернеуі | 1500 В тұрақты ток (Арнадан арнаға және жерге)
Қуат көзі | 24 В тұрақты ток (+5% / –10%)
Қоршаған орта рейтингі | ISA Class G3 (Қиын өнеркәсіптік орта)
Жұмыс температурасы | –20°C-тан +70°C-қа дейін

Инженерлік артықшылықтар

Дәл суық түйін компенсациясы: FBM202 арнайы оқшауланған RTD арнасын сілтеме түйін компенсациясы (CJC) үшін қамтиды. Бұл біріктірілген аппараттық құрал терминалдағы қоршаған орта температурасының өзгерістерін өтейді, сыртқы компенсация құрылғыларынсыз өте дәл абсолютті температура өлшеулерін қамтамасыз етеді.

Жетілдірілген күйіп қалуды анықтау: Модуль термопараның бүтіндігін нақты уақытта бақылайды. Егер сенсор сымы үзіліп немесе істен шықса, FBM202 дереу күйіп қалуды анықтау сигналын (жоғары деңгейлі көрсеткіш) қосады, бұл басқару жүйесіне қауіпсіз режимге өтіп, процестің қызып кетуін болдырмауға мүмкіндік береді.

Жоғары деңгейлі 1500В оқшаулау: Әр арна толық гальваникалық оқшаулаумен 1500 В тұрақты токқа дейін бағаланады. Бұл берік қорғау жерлік контур қателерін жояды және жоғары кернеулі өтпелі кернеулердің өріс сенсорларынан басқару процессорларына таралуын болдырмайды, бұл электр станциялары мен балқыту орталарында өте маңызды.

Жоғары ажыратымдылықтағы сигнал түрлендіру: 16 биттік Sigma-Delta АЦП-ларды пайдалана отырып, модуль өте ұсақ кернеу өзгерістеріне ерекше ажыратымдылық береді. Ол өнеркәсіптік шуды және электромагниттік кедергіні (EMI) конфигурацияланатын интеграция уақыттары арқылы сүзеді, бұл үлкен моторлар немесе қосқыштар жанындағы электрлік «шулы» аймақтарда тұрақты деректерді қамтамасыз етеді.

Берік ISA Class G3 жабын: Сутегі сульфиді және хлор сияқты коррозиялық өнеркәсіптік газдарға төтеп беру үшін FBM202 ISA Class G3 рейтингіне ие. Бұл қорғанышты конформды жабын модульдің климаттық бақылаусыз шкафтарда немесе теңіз платформаларында жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Жиі қойылатын сұрақтар

P0962EQ қай бөлім нөмірлерін алмастырады?

P0962EQ қазіргі жоғары өнімді нұсқа болып табылады, ол ескі нұсқаларды, соның ішінде P0926EQ және RH926EQ-ны алмастырады. Ол I/A Series 200 базалық тақталарының толық кері үйлесімділігін сақтайды.

Модуль сенсор істен шыққанда қалай әрекет етеді?

FBM202 кіріктірілген күйіп қалуды анықтау функциясына ие. Термопара сымында ашық тізбек анықталғанда, ол сигналды автоматты түрде жоғары деңгейге шығарады, оператор мен DCS логикасын сенсор ақауы туралы хабардар етеді.

Модуль әртүрлі термопара түрлерін бір уақытта қолдай ма?

Иә. Сіз 8 арнаның әрқайсысын жеке-жеке әртүрлі термопара түрлеріне (мысалы, 1-арнада K түрі, 2-арнада J түрі) немесе стандартты милливольт кірістеріне жүйе бағдарламалық жасақтамасы арқылы баптай аласыз.

Бұл жаңа түпнұсқа құрылғы ма, әлде «қолданылған» GPP құрылғысы ма?

Кейбір нарықтарда «Қолданылған GPP» (Жалпы мақсаттағы процесс) қорлары саудаланса да, біз бұл құрылғыны 100% Жаңа және Түпнұсқа ретінде нақты ұсынамыз. Ол зауыттық түпнұсқа орамда жеткізіледі және қазіргі Schneider-Foxboro өнеркәсіптік сертификаттары мен қауіпсіздік стандарттарына сай келеді.