2 prievadų FOUNDATION Fieldbus H1 modulis | DeltaV VE4017P0

2026-04-10T11:02:32+08:00

Vendor: Emerson
Type: Fieldbus H1 sąsajos
Price: 199.00

Produkto informacija

Produkto apžvalga

Emerson VE4017P0 (alternatyvūs dalių numeriai: KJ3242X1-BA1, 12P2471X) yra aukštos kokybės FOUNDATION Fieldbus H1 sąsajos plokštė, sukurta DeltaV M serijos paskirstytai valdymo sistemai. Šis 2-os serijos modulis leidžia tiesiogiai integruoti išmaniuosius lauko prietaisus į DeltaV aplinką. Naudojant skaitmeninę magistralės technologiją, VE4017P0 žymiai sumažina sudėtingą lauko laidų instaliaciją ir atveria pažangius daugiavariabilius duomenis bei diagnostiką iš išmaniųjų siųstuvų ir vožtuvų. Jis veikia kaip tiltas sinchronizuotam valdymui, leidžiantis iki 16 įrenginių vienam prievadui bendrauti per vieną susuktos poros segmentą.

Dalių numerių paaiškinimas

VE4017P0: Pilna M serijos H1 įvesties/išvesties sąsajos plokštė su vienpusiu terminalų bloku.

KJ3242X1-BA1: Emerson gamybos kodas 2-os serijos sąsajos plokštei.

12P2471X: Nuorodinis surinkimo numeris H1 elektronikos moduliui.

Techninės specifikacijos

Parametras | Reikšmė
Gamintojas | Emerson Process Management
Modelio numeris | VE4017P0
Serija | DeltaV M serija (2 serija)
Protokolas | FOUNDATION Fieldbus H1
Įrenginių talpa | Iki 16 įrenginių vienam prievadui (iš viso 32 vienai plokštei)
Atsarginis režimas | Palaiko 1:1 atsarginį režimą su automatinio aptikimo funkcija
Perjungimo laikas | Automatinis, sklandus perjungimas
Suderinamumas | M serijos valdikliai ir I/O laikikliai
Darbinė temperatūra | 0°C iki +60°C
Siuntimo svoris | 2,0 kg
Būklė | 100 % visiškai naujas ir originalus

Inžinerinės pranašumai

Žymus laidų kiekio sumažinimas: H1 protokolas leidžia VE4017P0 prijungti iki 16 lauko įrenginių prie vieno kabelio. Tai sumažina pagrindinių kabelių, kabelių dėžių ir terminalų blokų kiekį maršrutizavimo spintoje, taip mažinant bendras montavimo išlaidas.

Nepertraukiamas atsarginis valdymas: Šis modulis palaiko 1:1 atsarginį režimą. Sistema nuolat stebi aktyvios plokštės būklę; aptikus techninę klaidą, atsarginė plokštė automatiškai perima valdymą neprarandant nė vieno komunikacijos paketo ar nesutrikdant proceso ciklo.

Pilnas išmaniųjų įrenginių naudojimas: Skirtingai nuo tradicinių analoginių plokščių, VE4017P0 pasiekia visus FOUNDATION Fieldbus įrenginio parametrus. Jis gauna būsenos informaciją, antrinius kintamuosius ir konfigūracijos duomenis į DeltaV duomenų bazę, leidžiant pažangiai prognozuojamai priežiūrai.

Sinchronizuotas magistralės valdymas: Plokštė vykdo Link Active Scheduler (LAS) funkciją, kuri sinchronizuoja funkcinių blokų vykdymą magistralėje. Tai užtikrina, kad valdymo strategija išliktų deterministinė, o laiko intervalai būtų nuoseklūs greitų ciklų valdymui.

Atvira įrenginių sąveika: Sąsaja natūraliai palaiko trečiųjų šalių FOUNDATION Fieldbus įrenginius. Tai leidžia inžinieriams pasirinkti geriausius instrumentus konkrečiai programai, išlaikant sklandžią integraciją su DeltaV sistema.

DUK

K1: Ar VE4017P0 yra tas pats, kas KJ3242X1-BA1?

A1: Taip. VE4017P0 yra sistemos dalių numeris surinkiniui (įskaitant plokštę ir terminalų bloką), o KJ3242X1-BA1 yra konkretus techninės įrangos modelio numeris, atspausdintas ant plokštės.

K2: Ar galima keisti šią plokštę karštuoju būdu, jei ji sugestų?

A2: Taip. M serijos architektūra leidžia išimti ir pakeisti H1 sąsajos plokštę sistemoje esant įjungtam maitinimui. Jei naudojate atsarginę porą, procesas perjungimo metu visiškai nesutrinka.

K3: Ar ši plokštė apima terminalų bloką?

A3: VE4017P0 dalių numeris apima tiek 2-os serijos sąsajos plokštę, tiek vienpusį terminalų bloką. Jei jums reikalingas atsarginis terminalų blokas, susisiekite su mumis dėl konkretaus atsarginio rinkinio dalių numerio.

K4: Kiek lauko įrenginių realiai galima prijungti prie vieno prievado?

A4: Nors plokštė palaiko iki 16 įrenginių vienam prievadui, praktinis limitas priklauso nuo instrumentų bendro srovės suvartojimo ir kabelio ilgio. Dauguma inžinierių prijungia 8–12 įrenginių, kad užtikrintų pakankamą maitinimą ir signalo rezervą.