FBM207 Foxboro P0917JS Izoliuota kontaktų aptikimo sąsaja

2026-04-13T10:56:09+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Įtampos stebėjimas
Price: 190.00

Produkto apžvalga

Foxboro FBM207 (dalių numeris: P0917JS) yra 16 kanalų atskirų įėjimų ir įtampos stebėjimo sąsaja Foxboro I/A serijos ir Evo™ paskirstytoms valdymo sistemoms. Šis modulis fiksuoja lauko signalus iš jungiklių, relės ir puslaidininkių įrenginių, paversdamas juos veiksmingais duomenimis valdymo procesoriui. Jis puikiai veikia kritinėse proceso aplinkose, palaikydamas įvykių sekos (SOE) stebėjimą ir didelės spartos impulsų aptikimą. Šį įrenginį tiekiame kaip 100 % visiškai naują ir originalų, užtikrindami aukščiausią signalo vientisumą jūsų saugumui ir valdymo grandinėms.

Techninės specifikacijos

Savybė | Specifikacijos detalės
Gamintojas | Foxboro (Schneider Electric)
Modelis / dalių numeris | FBM207 / P0917JS
Įėjimo kanalai | 16 izoliuotų atskirų įėjimų
Įėjimo tipai | Įtampos stebėjimas, sausas kontaktas, puslaidininkių jutikliai
Įtampos diapazonas (per TA) | 15–60V DC, 120V AC/125V DC, 240V AC
Loginio 1 slenkstis | 80–132V AC / 75–150V DC (įprasta P0917JS TA versijai)
Energijos suvartojimas | 3 W
Atsako laikas | 10 ms (įprastas)
Impulsų aptikimas | Iki 250 Hz
Aplinkos klasė | ISA G3 klasė (sunkios sąlygos)
Darbinė temperatūra | –20°C iki +70°C

Inžinerinės pranašumai

Puiki elektros apsauga: FBM207 P0917JS turi kanalų tarpusavio galvaninę izoliaciją. Ši architektūra neleidžia elektros gedimams viename lauko taške plisti į kitus kanalus ar pažeisti vidinę DCS magistralę, užtikrindama sistemos veikimą nestabilioje elektros aplinkoje.

Aukštas prieinamumas dėl atsarginės kopijos: Šis modulis palaiko atsargines konfigūracijas. Kritinėse programose du moduliai veikia kartu, kad vieno įrenginio gedimas nesutrikdytų signalų fiksavimo ar nekenktų įmonės saugumui.

Optimizuotas signalo filtravimas: Modulis siūlo konfigūruojamą įėjimo filtro laiką (4–32 ms). Tai leidžia inžinieriams pašalinti kontaktų atšokimą ir elektros triukšmą iš mechaninių jungiklių, užtikrinant, kad valdiklis apdorotų tik galiojančius būsenos pokyčius.

Atsparumas sunkioms aplinkos sąlygoms: Kiekvienas įrenginys turi ISA G3 klasės įvertinimą. Modulis atlaiko korozines atmosferas, įskaitant didelę drėgmę ir cheminius garus, todėl yra idealus naudoti jūrų platformose, naftos perdirbimo įmonėse ir popieriaus gamyklose.

Supaprastintas karšto keitimo aptarnavimas: FBM207 palaiko karštą keitimą. Priežiūros komandos gali pakeisti modulį neišjungdamos lauko laidų ar pagrindinės plokštės maitinimo, kas žymiai sumažina vidutinį taisymo laiką (MTTR).

DUK

Ar FBM207 P0917JS palaiko įvykių sekos (SOE) stebėjimą?

Taip. Modulis tiksliai žymi atskirų būsenos pokyčių laiką, leidžiant DCS atkurti tikslią lauko įvykių tvarką gedimo ar proceso sutrikimo metu. Ši funkcija yra labai svarbi saugumo sistemų priežasčių analizėje.

Ar galiu naudoti šį modulį didelės spartos impulsų skaičiavimui?

Žinoma. FBM207 aptinka impulsus iki 250 Hz be praleidimų. Tai leidžia stebėti srauto matuoklius ar kitus lauko įrenginius, kurie generuoja didelės dažnio atskirus signalus.

Kuo skiriasi P0917JS dalių numeris nuo FBM207?

FBM207 yra pagrindinio modulio modelis, o P0917JS nurodo aukštos įtampos versiją, optimizuotą 120V AC/DC programoms. „JS“ žymėjimas užtikrina suderinamumą su aukštos įtampos loginio lygio prijungimo jungtimis.

Ar šis įrenginys suderinamas su senesnėmis Foxboro I/A serijos pagrindinėmis plokštėmis?

Taip. FBM207 P0917JS pilnai suderinamas su standartinėmis Foxboro pagrindinėmis plokštėmis ir sklandžiai veikia moderniose EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) architektūrose.