8-IFoxboro I/A serijos FBM232 P0926GU lauko įrenginių integratorius (kopija)

2026-04-13T13:43:30+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Pramoninė komunikacija
Price: 190.00

Produkto apžvalga

Foxboro FBM232 (dalių numeris: P0926GU) veikia kaip aukštos kokybės lauko įrenginių sistemos integratorius (FDSI) Foxboro I/A Series ir Evo™ paskirstytoms valdymo sistemoms. Šis modulis atlieka patikimo komunikacijos vartų funkciją, sujungdamas DCS su Ethernet pagrindu veikiančiais lauko įrenginiais, tokiais kaip PLC, energijos monitoriai ir išmanieji prietaisai. Konsoliduodamas įvairius pramoninius protokolus į vieną valdymo aplinką, FBM232 supaprastina sistemos architektūrą ir suteikia vieningą operatoriaus sąsają. Šį modulį tiekiame kaip 100 % visiškai naują ir originalų, užtikrindami, kad jūsų tinklo infrastruktūra naudotų gamykliškai sertifikuotą patikimumą ir didelės spartos duomenų perdavimą.

Techninės specifikacijos

Savybė | Specifikacijos detalės
Gamintojas | Foxboro (Schneider Electric)
Modelis / dalių numeris | FBM232 / P0926GU
Ryšio prievadai | 4 nepriklausomi 10/100 Mbps Ethernet (RJ-45)
Įrenginių talpa | Palaiko iki 64 lauko įrenginių
Protokolų palaikymas | TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP, EtherNet/IP
Duomenų jungtys | Iki 2000 DCI (paskirstytos valdymo sąsajos) taškų
Izoliacija | 600 V AC galvaninė izoliacija tarp prievado ir žemės
Energijos suvartojimas | 7 W (maksimalus)
Darbinė temperatūra | –20°C iki +70°C
Aplinkos klasė | ISA G3 klasė (sunkios pramoninės sąlygos)
Sertifikatai | UL I klasė Div 2, ATEX 2 zona

Inžineriniai privalumai

Daugiaprotocolinė universalumas: FBM232 naudoja atsisiunčiamus protokolų tvarkykles iš išsamios bibliotekos. Tai leidžia moduliui natūraliai bendrauti su Modbus TCP, EtherNet/IP ir įvairiais trečiųjų šalių įrenginiais, pašalinant poreikį naudoti išorinius protokolų keitiklius.

Puiki prievadų izoliacija: Kiekvienas prievadas turi 600 V AC galvaninę izoliaciją. Ši apsauga saugo vidinį DCS Fieldbus nuo žemės kilpų ir elektros tranzientų, kurie dažnai trikdo dideles Ethernet tinklų sistemas pramonės įmonėse.

Aukšto tankio integracija: Vienas P0926GU modulis valdo iki 64 lauko įrenginių ir 2000 DCI jungčių. Ši didelė talpa sumažina reikalingų modulių skaičių didelės apimties automatizavimui, efektyviai mažindama taško kainą ir taupydama vertingą spintos vietą.

Atsparumas ekstremalioms sąlygoms: Sukurtas sunkiausioms pramonės šakoms, FBM232 turi ISA G3 klasės įvertinimą. Modulis atlaiko korozines atmosferas, įskaitant dideles cheminių garų ir drėgmės koncentracijas, būdingas naftos, dujų ir chemijos perdirbimo įmonėms.

Atsarginės architektūros palaikymas: Misijos kritinėms programoms FBM232 palaiko atsargines konfigūracijas. Poriniai moduliai užtikrina aukštą prieinamumą; jei pagrindinis integratorius sugestų, atsarginis įrenginys palaiko duomenų ryšį, užtikrindamas nenutrūkstamą proceso stebėjimą.

DUK

Kiek Ethernet įrenginių gali valdyti vienas FBM232 P0926GU modulis?

Vienas FBM232 modulis jungia iki 64 nepriklausomų lauko įrenginių. Tai idealus sprendimas integruoti dideles išmaniųjų prietaisų ar energijos valdymo sistemų grupes į centralizuotą DCS.

Ar šis modulis palaiko tiek varinius, tiek optinius Ethernet ryšius?

FBM232 P0926GU turi standartinius RJ-45 varinius jungtis. Jei jūsų diegimui reikalingi optiniai kabeliai ilgiems atstumams, galite naudoti standartinius išorinius medijos keitiklius, kad pereitumėte nuo FBM232 prievadų prie optinių kabelių.

Koks yra minimalus duomenų atnaujinimo ciklas per FBM232?

Modulis palaiko maždaug 500 ms minimalų atnaujinimo ciklą. Šis greitis užtikrina, kad proceso kintamieji iš Ethernet prijungtų PLC ar prietaisų pasiektų valdymo logiką realiu laiku efektyviam stebėjimui ir valdymui.

Ar šis įrenginys suderinamas su naujesne EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™)?

Taip. FBM232 P0926GU yra visiškai suderinamas tiek su senesnėmis Foxboro I/A Series 200 sistemomis, tiek su moderniomis Evo™ architektūromis, leidžiantis sklandžiai atnaujinti ir plėsti sistemas.