VE4035S2B1 Yokogawa | CENTUM VP S2 Didelės spartos tinklo plokštė

2026-04-10T10:40:22+08:00

Vendor: Emerson
Type: Ryšio sąsajos moduliai
Price: 199.00

Produkto informacija

Produkto apžvalga

Yokogawa VE4035S2B1 veikia kaip aukštos kokybės komunikacijų pagrindas CENTUM VP paskirstytai valdymo sistemai (DCS). Šis Vnet/IP komunikacijos sąsajos modulis užtikrina deterministinį, didelės spartos ryšį tarp valdiklių, žmogaus ir mašinos sąsajų (HMI) bei inžinerinių darbo stočių. Veikdamas pagal S2 magistralės architektūrą, jis palengvina greitą procesinių duomenų ir valdymo komandų mainus per gamyklos tinklą. Palaikydamas gigabitų spartos ryšį ir pilną atsarginį ryšį, VE4035S2B1 užtikrina nuolatinį duomenų srautą, reikalingą didelio masto pramoninei automatizacijai energetikos, chemijos ir naftos bei dujų sektoriuose.

Techninės specifikacijos

Parametras | Reikšmė
Gamintojas | Yokogawa Electric Corporation
Modelio numeris | VE4035S2B1
Serija | CENTUM VP (S2 architektūra)
Komunikacijos sparta | 1000 Mbps (1 Gbps) / 100 Mbps automatinis derinimasis
Perdavimo standartas | 1000BASE-T / 100BASE-TX Ethernet
Jungties tipas | Dvigubi RJ-45 Ethernet lizdai
Atsarginis ryšys | Dviguba atsarginė komunikacijos parama
Maksimalus kabelio atstumas | 100 metrų (vienam Ethernet segmentui)
Energijos suvartojimas | 24 V nuolatinė įtampa
Darbinė temperatūra | 0°C iki +60°C
Siuntimo svoris | 3,0 kg
Būklė | 100 % visiškai naujas originalas

Inžinerinės privalumai

Deterministinis 1 Gbps pralaidumas: VE4035S2B1 naudoja Vnet/IP technologiją, užtikrinančią 1 Gbps pralaidumą. Tai garantuoja realaus laiko atnaujinimus tūkstančiams valdymo žymų be tinklo trikdžių, kas yra kritiškai svarbu saugos valdymo ciklams ir signalizacijos valdymui.

Atsarginio kelio perjungimas: Modulis turi du RJ-45 lizdus, palaikančius visiškai atsargines tinklo topologijas. Jei pagrindinis komunikacijos kelias nutrūksta, įranga iš karto perjungia į antrinį kelią, užkertant kelią duomenų praradimui ir užtikrinant, kad operatoriaus stotis neprarastų ryšio su lauku.

Sklandi S2 magistralės integracija: Specialiai sukurta CENTUM VP S2 architektūrai, VE4035S2B1 tiesiogiai jungiasi prie valdiklio stovo. Šis integruotas sprendimas eliminuoja sudėtingų išorinių vartų poreikį ir supaprastina bendrą sistemos aparatūros išdėstymą.

Pramoninis triukšmo atsparumas: Modulis turi vidinę apsaugą ir izoliacijos grandines, kurios saugo Vnet/IP signalą nuo elektromagnetinių trukdžių (EMI), dažnai pasitaikančių variklių valdymo centruose ir aukštos įtampos aplinkose.

Mažas delsos diagnostika: Integruoti LED indikatoriai ir DCS lygmens diagnostika suteikia greitą informaciją apie ryšio būklę ir perdavimo sveikatą. Tai leidžia techninės priežiūros komandai identifikuoti ir išspręsti tinklo kabelių problemas dar prieš joms paveikiant gamyklos gamybą.

DUK

K1: Ar Yokogawa VE4035S2B1 yra visiškai naujas?

A1: Taip. Šį modulį tiekiame 100 % visiškai naujo, originalaus būklės, su gamykliniu sandariu pakuotėje. Taip pat suteikiame standartinę 12 mėnesių pramoninę garantiją.

K2: Ar šis modulis palaiko tiek 100 Mbps, tiek 1000 Mbps tinklus?

A2: Taip. VE4035S2B1 turi automatiškai atpažįstančius lizdus, palaikančius tiek 1000BASE-T (1 Gbps), tiek 100BASE-TX (100 Mbps). Jis automatiškai optimizuoja perdavimo greitį pagal jūsų esamą tinklo infrastruktūrą.

K3: Ar galiu naudoti standartinius Cat5e arba Cat6 kabelius su šiuo moduliu?

A3: VE4035S2B1 naudoja standartinius RJ-45 jungtis. Norint pasiekti 1 Gbps našumą, rekomenduojame naudoti aukštos kokybės ekranuotus Cat6 kabelius (STP), kad būtų išlaikytas 100 metrų atstumo limitas ir apsauga nuo pramoninio triukšmo.

K4: Ar VE4035S2B1 suderinamas su senesnėmis CENTUM CS 3000 sistemomis?

A4: Šis modulis yra specialiai sukurtas CENTUM VP S2 architektūrai. Nors Vnet/IP yra standartas CENTUM VP sistemose, prašome patikrinti savo pagrindinę plokštę ir magistralės tipą, jei atliekate senos sistemos migraciją, kad užtikrintumėte suderinamumą.