VE4003S6B1 DeltaV | KJ3002X1-BF1 M serijos RTD modulis

2026-04-10T11:33:31+08:00

Vendor: Emerson
Type: RTD temperatūros jutikliai
Price: 199.00

Produkto informacija

Produkto apžvalga

Emerson VE4003S6B1 (alternatyvūs dalių numeriai: KJ3002X1-BF1, 12P1732X082) yra aukštos tikslumo 8 kanalų RTD/Ohm analoginė įvesties plokštė, sukurta DeltaV M serijos paskirstytai valdymo sistemai (DCS). Šis modulis specializuojasi konvertuojant varžos signalus iš varžos temperatūros jutiklių (RTD) ir tiesioginių Ohm šaltinių į skaitmeninius temperatūros duomenis DeltaV valdikliui. Užtikrindamas vietinį signalo kondicionavimą ir A/D konversiją I/O lygyje, VE4003S6B1 garantuoja tikslią temperatūros stebėseną kritinei procesų įrangai, tokioms kaip šilumokaičiai, reaktoriai ir guolių korpusai.

Dalių numerių paaiškinimas

VE4003S6B1: Sistemos dalių numeris RTD/Ohm įvesties modulio komplektui.

KJ3002X1-BF1: Gamybos aparatūros identifikavimo kodas.

12P1732X082: Vidinis Emerson komponento referencinis numeris.

Techninės specifikacijos

Parametras | Reikšmė
Gamintojas | Emerson Process Management
Modelio numeris | VE4003S6B1 / KJ3002X1-BF1
Serija | DeltaV M serija
Įvesties tipas | RTD (Pt100, Cu10 ir kt.) ir Ohmai
Kanalų skaičius | 8 kanalai
Matuojamas diapazonas | 0 iki 2000 Ohmų (priklauso nuo RTD tipo)
Skiriamoji geba | 16 bitų A/D konversija
Izoliacija | Kiekvienas kanalas galvaniniu būdu izoliuotas nuo sistemos
Maitinimas | 12 V DC per LocalBus
Darbinė temperatūra | 0°C iki +60°C
Svoris | 1,10 svaro (0,5 kg)
Būklė | 100 % visiškai naujas ir originalus

Inžinerinės privalumai

Aukštos skiriamosios gebos temperatūros matavimas: Modulis naudoja 16 bitų A/D konversiją, kad užfiksuotų mikroskopinius varžos pokyčius. Ši aukšta skiriamoji geba leidžia tiksliai matuoti temperatūrą, suteikiant DeltaV sistemai galimybę griežtai kontroliuoti temperatūrai jautrias chemines reakcijas.

Įmontuota linijarizacija: VE4003S6B1 automatiškai linijarizuoja standartines RTD kreives (pvz., Pt100) modulio aparatinėje įrangoje. Tai sumažina pagrindinio procesoriaus skaičiavimo apkrovą ir užtikrina, kad valdiklis iš karto gautų tikslius, mastelio inžinerinius vienetus ($^{\circ}\text{C}$ arba $^{\circ}\text{F}$).

Išplėstinė laidų kompensacija: Plokštė palaiko 2, 3 ir 4 laidų RTD konfigūracijas. Ji automatiškai kompensuoja lauko laidų varžą, pašalindama matavimo nuokrypius, atsirandančius dėl ilgo kabelio tarp jutiklio ir valdymo spintos.

Sistemos vientisumas per izoliaciją: Galvaninė izoliacija tarp lauko kanalų ir DeltaV LocalBus apsaugo valdiklį nuo elektros triukšmo ar žemės gedimų lauke. Ši architektūra užtikrina, kad vieno RTD jutiklio gedimas nepaveiktų viso I/O stovo.

Modulinis karštasis keitimas: M serijos dizainas leidžia pašalinti ir pakeisti VE4003S6B1 modulį sistemoje esant įjungtai maitinimui. Ši „Plug-and-Play“ funkcija leidžia priežiūros komandai atnaujinti ar taisyti temperatūros grandines nepertraukiant gretimų proceso stebėjimo taškų.

DUK

K1: Ar VE4003S6B1 vis dar galima įsigyti, jei gamintojas jį nutraukė?

A1: Taip. Nors gamintojas oficialiai nutraukė šio modulio gamybą, mes palaikome 100 % visiškai naujų ir originalių vienetų atsargas. Šie moduliai yra sandariai supakuoti ir paruošti nedelsiant naudoti jūsų esamuose M serijos stovuose.

K2: Kokius RTD tipus palaiko ši plokštė?

A2: VE4003S6B1 palaiko įprastus pramoninius RTD, įskaitant Pt100 (platinum 100 Ohm), Pt1000, Cu10 (varis) ir įvairius nikelio tipus. Kiekvieną iš 8 kanalų galite nepriklausomai konfigūruoti per DeltaV Explorer programinę įrangą.

K3: Ar galiu naudoti šį modulį paprastai varžai (Ohm) matuoti vietoje temperatūros?

A3: Žinoma. Modulis veikia kaip aukštos tikslumo ommetras. Galite konfigūruoti kanalus, kad jie rodytų žalią varžos reikšmę (iki 2000 Ohmų), todėl jis tinka pozicijos jutikliams ar kitiems varžiniams transduktoriams.

K4: Ar šiai plokštei reikalinga specifinė gnybtų blokas?

A4: Taip. VE4003S6B1 reikalauja standartinio M serijos I/O gnybtų bloko. Priklausomai nuo jūsų laidų prijungimo pageidavimų, galite naudoti masinį gnybtų bloką arba atskirą varžtinį gnybtų bloką 3 arba 4 laidų RTD jungtims.