Kanalo izoliacijos įtampos monitorius RH914TD Foxboro FBM207（kopija）

2026-04-13T13:54:45+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Izoliuotos kanalo sąsajos
Price: 190.00

Produkto apžvalga

Foxboro FBM207 (dalių numeris: P0914TD) veikia kaip didelio tankio, 16 kanalų atskirų įėjimų ir įtampos stebėjimo sąsaja Foxboro I/A serijos paskirstytai valdymo sistemai (DCS). Šis modulis fiksuoja svarbius skaitmeninius lauko signalus iš jungiklių, relės ir kitų kontaktų jutiklių, kad realiu laiku pateiktų būsenos atnaujinimus valdymo procesoriui. Jis palaiko įvairius pramoninius įtampos lygius, įskaitant aukštos įtampos AC/DC taikymus, išlaikydamas visišką signalo vientisumą. Šį modulį tiekiame kaip 100 % visiškai naują ir originalų, užtikrindami, kad jūsų užraktų sistemos ir signalizacijos stebėjimo grandinės atitiktų griežtus gamyklinius našumo standartus.

Techninės specifikacijos

Savybė | Specifikacijos detalės
Gamintojas | Foxboro (Schneider Electric)
Modelis / dalių numeris | FBM207 / P0914TD
Kanalų skaičius | 16 atskirai izoliuotų įėjimų
Įėjimo tipas | Įtampos stebėjimas / sausų kontaktų aptikimas
Įtampos suderinamumas | 15–60 V DC, 120 V AC / 125 V DC, 240 V AC
Izoliacijos įvertinimas | 1500 V AC (kanalas-kanalui galvaninė izoliacija)
Atsako laikas | <10 ms
Dažnio atsakas | Iki 250 Hz (aukšto greičio impulsų aptikimas)
Energijos suvartojimas | 8–10 W (įprastai)
Darbinė temperatūra | –20°C iki +70°C
Aplinkos įvertinimas | ISA klasė G3 (sunkios aplinkos sąlygos)

Inžinerinės pranašumai

Aukštos įtampos kanalų izoliacija: P0914TD užtikrina tvirtą galvaninę izoliaciją (iki 1500 V AC) kiekvienam atskiram kanalui. Tai apsaugo vidinį DCS Fieldbus nuo lauko pusės elektros srovių ir pašalina kryžminį trukdį tarp kanalų, net stebint aukštos įtampos 240 V AC grandines.

Tiksli impulsų aptikimas: Su dažnio atsaku iki 250 Hz FBM207 fiksuoja greitus atskirus įvykius nepraleisdamas impulsų. Ši savybė daro jį pageidaujamu pasirinkimu įvykių sekos (SOE) registravimui ir aukšto greičio užraktų logikai.

Konfigūruojamas skaitmeninis filtravimas: Modulis turi vartotojo apibrėžiamą įėjimo filtravimą (1–255 ms). Tai leidžia inžinieriams slopinti kontaktų drebėjimą ir elektros triukšmą aplinkose su intensyvia jungiklių įranga, užtikrinant, kad tik galiojantys būsenos pokyčiai suaktyvintų sistemos logiką.

Atsarginė Fieldbus sauga: P0914TD bendrauja per dvi atsargines Fieldbus linijas. Jei viena komunikacijos linija patiria pažeidimą ar trukdžius, modulis automatiškai naudoja antrinę liniją, kad užtikrintų nenutrūkstamą duomenų srautą valdymo procesoriui.

Atsparumas pramoninėms sąlygoms: Kiekvienas įrenginys turi ISA klasės G3 įvertinimą. Modulis atlaiko korozines atmosferas, didelę drėgmę ir ore esančius teršalus, būdingus naftos ir dujų perdirbimo bei chemijos pramonės įmonėms.

DUK

Ar FBM207 P0914TD palaiko sausų kontaktų įėjimus?

Taip. P0914TD palaiko tiek įtampos stebėjimą, tiek sausų kontaktų aptikimą. Naudojant tinkamą užbaigimo surinkimą, modulis suteikia reikiamą drėkinimo srovę mechaninių jungiklių ir relės padėčių stebėjimui.

Ar galiu naudoti šį modulį įvykių sekos (SOE) taikymams?

Žinoma. Modulio greitas atsako laikas (<10 ms) ir aukštas dažnio atsakas (250 Hz) leidžia tiksliai žymėti atskirus įvykius, kas yra būtina saugos sistemų priežasčių analizėje.

Ar FBM207 P0914TD galima keisti karštuoju būdu?

Taip, priklausomai nuo pagrindo plokštės konfigūracijos. FBM207 palaiko karštąjį keitimą, leidžiantį priežiūros komandai pakeisti modulį nepašalinant lauko laidų ir neišjungiant visos pagrindo plokštės, taip sumažinant proceso prastovas.

Kuo šis modulis skiriasi nuo neizoliuotų modulių?

Neizoliuoti moduliai dažnai dalijasi bendrą žemę, kas gali sukelti sistemos gedimus, jei įvyksta žemės trūkumas. P0914TD turi kanalų tarpusavio izoliaciją, užtikrinančią, kad gedimas viename įėjime lieka lokalizuotas ir nepaveikia kitų 15 kanalų ar DCS pagrindo plokštės.