FBM207 Foxboro P0917JS izolēta kontakta noteikšanas saskarne

2026-04-13T10:56:09+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Sprieguma uzraudzība
Price: 190.00

Produkta pārskats

Foxboro FBM207 (daļas numurs: P0917JS) kalpo kā 16 kanālu diskrēto ieeju un sprieguma uzraudzības saskarne Foxboro I/A Series un Evo™ izkliedēto vadības sistēmu vajadzībām. Šis modulis uztver lauka signālus no slēdžiem, relejiem un cietvielu ierīcēm, pārvēršot tos par izmantojamiem datiem vadības procesoram. Tas izceļas kritiskās procesa vidēs, atbalstot notikumu secības (SOE) uzraudzību un augstas ātruma impulsa detektēšanu. Mēs piegādājam šo vienību kā 100% pilnīgi jaunu un oriģinālu, nodrošinot augstāko signāla integritātes līmeni jūsu drošībai un vadības cilpām.

Tehniskās specifikācijas

Funkcija | Specifikācijas detaļas
Ražotājs | Foxboro (Schneider Electric)
Modelis / daļas numurs | FBM207 / P0917JS
Ieejas kanāli | 16 izolētas diskrētas ieejas
Ieejas veidi | Sprieguma uzraudzība, sausā kontakta, cietvielu uztvere
Sprieguma diapazons (caur TA) | 15–60V DC, 120V AC/125V DC, 240V AC
Loģiskā 1 slieksnis | 80–132V AC / 75–150V DC (tipiski P0917JS TA)
Enerģijas patēriņš | 3 W
Atsaucības laiks | 10 ms (tipiski)
Impulsa detektēšana | līdz 250 Hz
Vides klase | ISA klase G3 (skarba vide)
Darbības temperatūra | –20°C līdz +70°C

Inženiertehniskās priekšrocības

Izcila elektriskā aizsardzība: FBM207 P0917JS nodrošina kanālu savstarpēju galvanisko izolāciju. Šī arhitektūra novērš elektriskos bojājumus vienā lauka punktā no izplatīšanās uz citiem kanāliem vai iekšējā DCS atpakaļplāksnes bojāšanu, saglabājot sistēmas darbspēju nestabilās elektriskās vidēs.

Redundance augstai pieejamībai: Šis modulis atbalsta redundantas konfigurācijas. Kritiskās lietojumprogrammās divi moduļi darbojas kopā, lai nodrošinātu, ka viena aparatūras kļūme nepārtrauc signālu uztveršanu vai neapdraud rūpnīcas drošību.

Optimizēta signālu filtrēšana: Modulis piedāvā konfigurējamu ieejas filtra laiku (4–32 ms). Tas ļauj inženieriem novērst kontakta atlecienu un elektrisko troksni no mehāniskajiem slēdžiem, nodrošinot, ka kontrolieris apstrādā tikai derīgas stāvokļa izmaiņas.

Noturība skarbā vidē: Katram vienībai ir ISA klases G3 novērtējums. Modulis iztur korozīvas atmosfēras, tostarp augstu mitrumu un ķīmiskos tvaikus, padarot to ideāli piemērotu jūras platformām, naftas pārstrādes rūpnīcām un papīra rūpnīcām.

Vienkāršota karstā nomaiņa: FBM207 atbalsta karsto nomaiņu. Apkopes komandas var nomainīt moduli, neizjaucot lauka vadu pieslēgumus vai neizslēdzot pamatplati, kas būtiski samazina vidējo remonta laiku (MTTR).

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai FBM207 P0917JS atbalsta notikumu secības (SOE) uzraudzību?

Jā. Modulis precīzi laika zīmogo diskrētas stāvokļa izmaiņas, ļaujot DCS atjaunot precīzu lauka notikumu secību traucējuma vai procesa traucējuma laikā. Šī funkcija ir būtiska drošības kritiskās sistēmās cēloņu analīzei.

Vai šo moduli var izmantot augstas ātruma impulsa skaitīšanai?

Noteikti. FBM207 uztver impulsus līdz 250 Hz, nezaudējot skaitīšanu. Tas padara to piemērotu plūsmas mērītāju vai citu lauka ierīču uzraudzībai, kas nodrošina augstas frekvences diskrētas izejas.

Kāda ir P0917JS daļas numura nozīme salīdzinājumā ar FBM207?

FBM207 ir pamatmoduļa modelis, savukārt P0917JS norāda uz augstsprieguma versiju, optimizētu 120V AC/DC lietojumiem. "JS" apzīmējums nodrošina saderību ar augstsprieguma loģikas līmeņiem paredzētajām terminācijas montāžām.

Vai šī vienība ir saderīga ar vecākām Foxboro I/A Series pamatplatēm?

Jā. FBM207 P0917JS pilnībā atbalsta atpakaļejošu saderību ar standarta Foxboro pamatplatēm un darbojas nevainojami mūsdienu EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) arhitektūrās.