CON010 + PR6424/010-040 | Vārpstas vibrācijas un nobīdes komplekts

2026-04-10T10:15:05+08:00

Vendor: Epro
Type: Vibrācijas uzraudzības sistēmas
Price: 350.00

Produkta detaļas

Produkta pārskats

Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 sistēma nodrošina augstas precizitātes, bezkontakta risinājumu vārpstas vibrācijas, aksiālās novirzes un rotācijas pozīcijas uzraudzībai kritiskās iekārtās. Šis rūpnieciskās klases komplekts apvieno PR6424/010-040 virpuļstrāvas tuvinājuma sensoru ar CON010 signāla pārveidotāja moduli. Sensors izmanto elektromagnētiskos laukus, lai noteiktu mikroskopiskas izmaiņas attālumā starp sensora galu un mērķa vārpstu. CON010 modulis apstrādā šīs svārstības, nodrošinot standartizētus signālus iekārtu aizsardzības sistēmām vai rūpnīcas līmeņa DCS platformām. Tas kalpo kā pamatkomponents augstas ātruma turbīnu, kompresoru un sūkņu prognozējošai apkopei.

Daļas numura sadalījums: PR6424/010-040

PR6424: 8 mm virpuļstrāvas tuvinājuma sensora sērija bezkontakta mērījumiem.

/010: Norāda konkrēto kabeļa un vītņu konfigurāciju (integrēts 5 m kabelis).

-040: Norāda uzmavas/apvalka garumu (40 mm) precīzai montāžas dziļuma regulēšanai.

Tehniskās specifikācijas

Atribūts | Vērtība
Ražotājs | Emerson (Epro zīmols)
Modeļa numurs | CON010 + PR6424/010-040
Sensora tips | Virpuļstrāvas tuvinājuma sensors (8 mm)
Mērījumu diapazons | 0–2 mm novirze
Frekvenču reakcija | DC līdz 10 kHz
Izvades signāls | 4–20 mA vai standartizēts spriegums
Barošana | 24 VDC (caur CON010)
Sensora temperatūra | –35°C līdz +180°C
Pārveidotāja temperatūra | 0°C līdz +70°C
Sertifikāti | ATEX (bīstamās zonas), CE, RoHS
Stāvoklis | 100% pilnīgi jauns un oriģināls

Inženiertehniskās priekšrocības

Galvaniskās trokšņu slāpēšana: CON010 pārveidotājs nodrošina pilnīgu galvanisko izolāciju. Šī funkcija novērš zemējuma cilpas traucējumus un aizsargā signāla integritāti pat tad, ja iekārtām un vadības telpai ir atšķirīgi zemējuma potenciāli.

Ļoti laba termiskā stabilitāte: PR6424 sensora gals iztur temperatūras līdz +180°C. Šī izturība ļauj to uzstādīt dziļi turbīnas korpusā vai pie karstiem gultņu balstiem, kur standarta sensori neiztur.

Vienkāršota integrācija: Sistēma pārveido sarežģītas virpuļstrāvas svārstības standartizētos 4–20 mA vai sprieguma izvades signālos. Šī saderība ļauj tieši pieslēgt PLC, DCS vai AMS 6500 skapjiem bez papildu signāla apstrādes aparatūras.

Precīzi apstrādāts mehānisms: 40 mm garā uzmava (norādīta ar -040 piedēkli) nodrošina mehānisko stingrību, lai pretotos augstas frekvences vibrācijām stiprinājuma kronšteinī, garantējot, ka sensors saglabā nemainīgu spraugu darbības laikā.

Darbība bīstamā vidē: ATEX sertifikācija nodrošina drošu darbību sprādzienbīstamās atmosfērās, atbilstoši stingriem drošības protokoliem naftas, gāzes un petroķīmijas nozarēs.

Biežāk uzdotie jautājumi

J1: Vai Emerson Epro CON010 + PR6424/010-040 komplekts ir pilnīgi jauns?

A1: Jā. Mēs piegādājam šo sistēmu kā 100% pilnīgi jaunu, rūpnīcas oriģinālu vienību. Katrs komplekts ietver oriģinālu dokumentāciju un 12 mēnešu rūpniecības garantiju.

J2: Kāda ir integrētā 5 m kabeļa priekšrocība?

A2: Integrētais 5 m kabelis PR6424/010-040 samazina savienotāju skaitu starp sensoru un pārveidotāju. Mazāk savienojumu samazina signāla pasliktināšanās risku un vienkāršo uzstādīšanu eļļainā vai mitrā vidē.

J3: Vai šī sistēma var aizstāt vecākos Epro PR6423 modeļus?

A3: Parasti PR6424 ir PR6423 sērijas pēctecis. Lai gan tiem ir līdzīgi mērījumu principi, ir jāapstiprina uzmavas garums un vītņu tips, lai nodrošinātu pareizu mehānisku saderību ar esošo stiprinājuma kronšteinu.

J4: Vai CON010 prasa specifisku barošanas avotu?

A4: CON010 pārveidotājam nepieciešams stabils 24 VDC barošanas avots. Parasti tas saņem barošanu tieši no I/O kartes vai iekārtu aizsardzības sistēmas atpakaļējās plāksnes, pie kuras tas ir pieslēgts.