Pirkt KJ3223X1-EA1 | Oriģinālais Emerson DeltaV termināļa bloks

2026-04-10T11:40:42+08:00

Vendor: Emerson
Type: Lauka vadu komponenti
Price: 199.00

Produkta detaļas

Produkta pārskats

Emerson KJ3223X1-EA1 kalpo kā būtiska analogās ieejas terminālu bloka sastāvdaļa DeltaV M-sērijas I/O apakšsistēmai. Šis modulis nodrošina fizisko un elektrisko saskarni, kas nepieciešama lauka raidītāju pieslēgšanai DeltaV vadības tīklam. Tas atvieglo analogo signālu (parasti 4–20 mA vai ±10 VDC) pāreju no sensoriem uz I/O elektronikas karti. Nodrošinot īpašas terminācijas vietas un barotu lauka strāvu, KJ3223X1-EA1 garantē drošu, trokšņus neietekmējošu signālu uztveri kritiskām uzraudzības funkcijām naftas pārstrādes rūpnīcās, elektrostacijās un ķīmiskās rūpniecības objektos.

Tehniskās specifikācijas

Atribūts | Vērtība
Ražotājs | Emerson (DeltaV)
Modeļa numurs | KJ3223X1-EA1
Produkta veids | Terminālu bloks / saskarnes modulis
Ieejas kanāli | 8 izolēti kanāli (kopā ar AI karti)
Ieejas spriegums | 24 VDC
Lokālā busa barošana | 12 VDC pie 150 mA
Lauka ķēdes novērtējums | 24 VDC pie 300 mA
Barotā lauka strāva | 24 VDC pie 32 mA
Signālu saderība | 4–20 mA DC, ±10 V DC
Darbības temperatūra | 0°C līdz +60°C
Svars | 0.2 kg (modulis) / 2.0 kg (sūtīšana)
Stāvoklis | 100% pilnīgi jauns un oriģināls

Inženiertehniskās priekšrocības

Optimizēta signāla integritāte: KJ3223X1-EA1 izmanto augstas kvalitātes terminālu savienojumus, kas samazina kontakta pretestību. Tas nodrošina, ka zema līmeņa analogo signālu A/D pārveidotājs saņem bez kropļojumiem, saglabājot ±0.1% precizitāti, kas nepieciešama precīzai procesa vadībai.

Integrēta lauka strāvas sadale: Modulis nodrošina barotu lauka strāvu 24 VDC pie 32 mA. Šī iekšējā sadale vienkāršo skapja vadu izvietojumu, nodrošinot strāvu tieši 2-vadu raidītājiem caur terminālu bloku, novēršot nepieciešamību pēc sarežģītiem ārējiem drošinātāju blokiem katram kanālam.

Galvaniskās izolācijas arhitektūra: Kopā ar atbilstošo DeltaV AI karti šis terminālu modulis nodrošina pilnīgu kanālu un sistēmas izolāciju. Šī konfigurācija novērš zemējuma cilpas un aizsargā centrālo DeltaV kontrolieri no lauka puses elektriskajiem pārspriegumiem.

Robusts modulārs dizains: Kompaktais izmērs (aptuveni 107 × 41 × 105 mm) maksimāli palielina sliedes blīvumu maršrutēšanas skapjos. Modulis iztur skarbus rūpnieciskos temperatūras apstākļus no 0°C līdz +60°C, nodrošinot nepārtrauktu darbību pie siltumu radājošām iekārtām.

Vienkāršota apkope ar karsto nomaiņu: Terminālu modulis atbalsta DeltaV "Plug-and-Play" filozofiju. Apkopes komandas var nomainīt saistīto I/O karti, kamēr terminālu bloks paliek pieslēgts, būtiski samazinot dīkstāvi aparatūras atjaunināšanas vai remontdarbu laikā.

Biežāk uzdotie jautājumi

J1: Vai Emerson KJ3223X1-EA1 tiek piegādāts kā jauns vienums?

A1: Jā. Mēs piegādājam KJ3223X1-EA1 100% pilnīgi jaunu un oriģinālu stāvoklī, ar rūpnīcā noslēgtu iepakojumu. Iekļauta standarta 12 mēnešu garantija ilgtermiņa uzticamībai.

J2: Kāds ir parasti piegādes laiks?

A2: Parasti šo moduli nosūtām 1 līdz 2 nedēļu laikā. Steidzamos gadījumos izmantojam premium kurjerus, piemēram, FEDEX vai DHL, lai nodrošinātu ātru piegādi jūsu objektā.

J3: Vai šis terminālu bloks ietver analogās ieejas elektronikas karti?

A3: Šis modeļa numurs attiecas tieši uz terminālu bloka moduli. Lai gan tas nodrošina saskarni 8 analogo kanālu pieslēgšanai, elektronikas modulis (I/O karte) ir atsevišķa sastāvdaļa, kas pieslēdzas šim terminālu blokam.

J4: Vai šo terminālu bloku var izmantot gan 4-20mA, gan sprieguma ieejām?

A4: Jā. KJ3223X1-EA1 atbalsta gan 4–20 mA DC, gan ±10 V DC signālu tipus. Faktisko signālu apstrādi nosaka konkrētās DeltaV analogās ieejas kartes konfigurācija, ko izmanto kopā ar šo terminālu bloku.