VE4003S6B1 DeltaV | KJ3002X1-BF1 M-sērijas RTD modulis

2026-04-10T11:33:31+08:00

Vendor: Emerson
Type: RTD temperatūras sensori
Price: 199.00

Produkta detaļas

Produkta pārskats

Emerson VE4003S6B1 (alternatīvie detaļu numuri: KJ3002X1-BF1, 12P1732X082) ir augstas precizitātes 8 kanālu RTD/Ohm analogās ieejas karte, kas izstrādāta DeltaV M-sērijas izkliedētās vadības sistēmai (DCS). Šis modulis specializējas pretestības signālu no pretestības temperatūras detektoriem (RTD) un tiešiem Ohmu avotiem pārvēršanā digitālos temperatūras datos DeltaV kontrolierim. Nodrošinot lokālu signālu apstrādi un A/D konversiju I/O līmenī, VE4003S6B1 garantē precīzu temperatūras uzraudzību kritiskām procesa iekārtām, piemēram, siltummaiņiem, reaktoriem un gultņu korpusiem.

Detaļu numuru sadalījums

VE4003S6B1: sistēmas detaļu numurs RTD/Ohm ieejas moduļa komplektam.

KJ3002X1-BF1: ražošanas aparatūras identifikācijas kods.

12P1732X082: Emerson iekšējais komponentu atsauces numurs.

Tehniskās specifikācijas

Atribūts | Vērtība
Ražotājs | Emerson Process Management
Modeļa numurs | VE4003S6B1 / KJ3002X1-BF1
Sērija | DeltaV M-sērija
Ieejas tips | RTD (Pt100, Cu10 u.c.) un Ohmi
Kanālu skaits | 8 kanāli
Mērījumu diapazons | 0 līdz 2000 Ohmi (atkarībā no RTD tipa)
Izšķirtspēja | 16 bitu A/D konversija
Izolācija | Katrs kanāls galvaniski izolēts no sistēmas
Barošanas avots | 12 VDC caur LocalBus
Darbības temperatūra | 0°C līdz +60°C
Svars | 1,10 lbs (0,5 kg)
Stāvoklis | 100% pilnīgi jauns un oriģināls

Inženiertehniskās priekšrocības

Augstas izšķirtspējas termiskā uztvere: modulis izmanto 16 bitu A/D konversiju, lai uztvertu mikroskopiskas pretestības izmaiņas. Šī augstā izšķirtspēja nodrošina precīzus temperatūras mērījumus, ļaujot DeltaV sistēmai stingri kontrolēt temperatūrai jutīgas ķīmiskās reakcijas.

Iebūvēta linearizācija: VE4003S6B1 automātiski linearizē standarta RTD līknes (piemēram, Pt100) moduļa aparatūrā. Tas atbrīvo galvenā procesora aprēķinu slogu un nodrošina, ka kontrolieris saņem precīzus, skalotus inženiertehniskos mērvienības ($^{\circ}\text{C}$ vai $^{\circ}\text{F}$) uzreiz.

Uzlabota vadu kompensācija: karte atbalsta 2-vadu, 3-vadu un 4-vadu RTD konfigurācijas. Tā automātiski kompensē lauka vadu pretestību, novēršot mērījumu novirzes, ko izraisa gari kabeļi starp sensoru un vadības skapīti.

Sistēmas integritāte caur izolāciju: galvaniskā izolācija starp lauka kanāliem un DeltaV LocalBus novērš elektrisko traucējumu vai zemējuma kļūdu ietekmi uz kontrolieri. Šī arhitektūra nodrošina, ka viena RTD sensora kļūme neietekmē visu I/O plauktu.

Modulāra karsta nomaiņa: M-sērijas dizains ļauj noņemt un aizstāt VE4003S6B1, kamēr sistēma ir ieslēgta. Šī "Plug-and-Play" iespēja nodrošina, ka apkopes komandas var atjaunināt vai remontēt temperatūras cilpas, neietekmējot blakus esošos procesa uzraudzības punktus.

Biežāk uzdotie jautājumi

J1: Vai VE4003S6B1 joprojām ir pieejams, ja ražotājs to ir pārtraucis?

A1: Jā. Lai gan ražotājs to oficiāli pārtraucis, mums ir noliktavā 100% pilnīgi jauni un oriģināli vienības. Šie moduļi ir rūpnīcā noslēgti un gatavi tūlītējai ieviešanai jūsu esošajos M-sērijas plauktos.

J2: Kādus RTD tipus šī karte atbalsta?

A2: VE4003S6B1 atbalsta izplatītākos rūpnieciskos RTD, tostarp Pt100 (platīns 100 omi), Pt1000, Cu10 (varš) un dažādus niķeļa tipus. Katru no 8 kanāliem var konfigurēt neatkarīgi, izmantojot DeltaV Explorer programmatūru.

J3: Vai šo moduli var izmantot vienkāršas pretestības (Ohmu) mērīšanai, nevis temperatūrai?

A3: Pilnīgi. Modulis darbojas kā augstas precizitātes ommetrs. Jūs varat konfigurēt kanālus, lai ziņotu par neapstrādātām pretestības vērtībām (līdz 2000 omi), padarot to piemērotu pozīcijas sensoriem vai citiem pretestības transduktoriem.

J4: Vai šai kartei nepieciešams specifisks termināļa bloks?

A4: Jā. VE4003S6B1 prasa standarta M-sērijas I/O termināļa bloku. Atkarībā no jūsu vadu pieslēguma izvēles, varat izmantot gan masu termināļa bloku, gan individuālo skrūvju termināļa bloku 3-vadu vai 4-vadu RTD savienojumiem.