Kanāla izolētais sprieguma monitors RH914TD Foxboro FBM207（kopija）

2026-04-13T13:54:45+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Izolētās kanālu saskarnes
Price: 190.00

Produkta pārskats

Foxboro FBM207 (daļas numurs: P0914TD) darbojas kā augstas blīvuma, 16 kanālu diskrēto ieeju un sprieguma uzraudzības saskarne Foxboro I/A Series izkliedētajai vadības sistēmai (DCS). Šis modulis uztver kritiskus digitālos lauka signālus no slēdžiem, relejiem un citiem kontaktu uztverošiem ierīcēm, nodrošinot reāllaika statusa atjauninājumus vadības procesoram. Tas apstrādā plašu rūpniecisko sprieguma līmeņu klāstu, tostarp augstsprieguma AC/DC lietojumus, vienlaikus saglabājot pilnīgu signāla integritāti. Mēs piegādājam šo moduli kā 100% pilnīgi jaunu un oriģinālu, nodrošinot, ka jūsu bloķēšanas sistēmas un trauksmes uzraudzības cilpas atbilst stingriem rūpnīcas veiktspējas standartiem.

Tehniskās specifikācijas

Funkcija | Specifikācijas detaļas
Ražotājs | Foxboro (Schneider Electric)
Modelis / daļas numurs | FBM207 / P0914TD
Kanālu skaits | 16 individuāli izolētas ieejas
Ieejas veids | Sprieguma uzraudzība / sausā kontakta uztvere
Sprieguma saderība | 15–60 V DC, 120 V AC / 125 V DC, 240 V AC
Izolācijas līmenis | 1500 V AC (kanāls pret kanālu galvaniskā izolācija)
Atsaucības laiks | <10 ms
Frekvences reakcija | līdz 250 Hz (ātras pulsa uztveršana)
Enerģijas patēriņš | 8–10 W (tipiski)
Darbības temperatūra | –20°C līdz +70°C
Vides klase | ISA klase G3 (smagiem apstākļiem)

Inženiertehniskās priekšrocības

Augstsprieguma kanālu izolācija: P0914TD nodrošina spēcīgu galvanisko izolāciju (līdz 1500 V AC) katram atsevišķam kanālam. Tas aizsargā iekšējo DCS Fieldbus no lauka puses elektriskajiem pārspriegumiem un novērš kanālu savstarpējo traucējumu, pat uzraugot augstsprieguma 240 V AC ķēdes.

Precīza pulsa uztvere: Ar frekvences reakciju līdz 250 Hz FBM207 uztver ātras diskrētas notikumu secības bez pulsa zudumiem. Šī spēja padara to par vēlamu izvēli notikumu secības (SOE) ierakstīšanai un ātras darbības bloķēšanas loģikai.

Konfigurējama digitālā filtrēšana: Modulī ir lietotāja definējama ieejas filtrēšana (1–255 ms). Tas ļauj inženieriem samazināt kontakta traucējumus un elektrisko troksni vidēs ar intensīvu slēdžu darbību, nodrošinot, ka sistēmas loģiku aktivizē tikai derīgas stāvokļa izmaiņas.

Redundanta Fieldbus drošība: P0914TD sazinās caur diviem redundantiem Fieldbus ceļiem. Ja viens komunikācijas ceļš tiek bojāts vai traucēts, modulis automātiski izmanto sekundāro ceļu, lai uzturētu nepārtrauktu datu plūsmu uz vadības procesoru.

Izturīga rūpnieciskā aizsardzība: Katra vienība atbilst ISA klasei G3. Modulis iztur korozīvas atmosfēras, augstu mitrumu un gaisā esošus piesārņotājus, kas ir raksturīgi naftas un gāzes pārstrādes rūpnīcām un ķīmiskās rūpniecības objektiem.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai FBM207 P0914TD atbalsta sausās kontaktu ieejas?

Jā. P0914TD apstrādā gan sprieguma uzraudzību, gan sausās kontaktu uztveršanu. Lietojot ar atbilstošu terminācijas komplektu, modulis nodrošina nepieciešamo mitrinošo strāvu mehānisko slēdžu un releju pozīciju uzraudzībai.

Vai šo moduli var izmantot notikumu secības (SOE) lietojumos?

Noteikti. Moduļa ātrais atsaucības laiks (<10 ms) un augstā frekvences reakcija (250 Hz) ļauj precīzi laika zīmēt diskrētos notikumus, kas ir būtiski drošības kritisku sistēmu cēloņu analīzei.

Vai FBM207 P0914TD ir karsti aizvietojams?

Jā, atkarībā no jūsu pamatplates konfigurācijas. FBM207 atbalsta karsto aizvietošanu, ļaujot apkopes komandām nomainīt moduli, neizjaucot lauka vadu savienojumus vai neizslēdzot visu pamatplati, tādējādi samazinot procesa dīkstāvi.

Kāda ir atšķirība starp šo un neizolētajiem moduļiem?

Neizolētie moduļi bieži izmanto kopēju zemi, kas var izraisīt sistēmas mēroga kļūmes, ja rodas zemējuma kļūme. P0914TD nodrošina kanālu savstarpēju izolāciju, garantējot, ka kļūme vienā ieejā paliek lokāla un neietekmē pārējos 15 kanālus vai DCS atpakaļplati.