8 kanālu izolēta ieejas modulis | Foxboro RH927AH FBM214

2026-04-13T11:01:52+08:00

Vendor: Foxboro
Type: HART ieejas moduļi
Price: 190.00

Produkta pārskats

Foxboro FBM214 (daļas numurs: RH927AH) kalpo kā augstas precizitātes 8 kanālu analogās ieejas saskarne Foxboro I/A Series un Evo™ izkliedētajām vadības sistēmām. Tā apvieno standarta 4–20 mA procesa mainīgo iegūšanu ar modernu HART® digitālo komunikāciju. Šis modulis ļauj operatoriem iegūt sekundāros mainīgos un prognozējošās diagnostikas datus no inteliģentiem lauka instrumentiem, netraucējot primāro vadības signālu. Mēs piegādājam šo vienību kā 100% pilnīgi jaunu un oriģinālu, nodrošinot augstu pieejamību kritiskai aktīvu pārvaldībai un rūpnieciskai uzraudzībai.

Tehniskās specifikācijas

Funkcija | Specifikācijas detaļas
Ražotājs | Foxboro (Schneider Electric)
Modelis / daļas numurs | FBM214 / RH927AH
Kanālu skaits | 8 individuāli izolēti kanāli
Ieejas signāls | 4–20 mA DC + HART digitālais (FSK)
A/D pārveidošana | 15 bitu Sigma-Delta ADC
Precizitāte | ±0,03% līdz ±0,05% no pilnā mēroga
Ieejas pretestība | 250 Ω (tipiska)
Izolācija | Pilnīga galvaniska kanālu savstarpējā izolācija
Enerģijas patēriņš | 2,5 W līdz 8,5 W (atkarībā no slodzes)
Atjaunināšanas ātrums | 100 ms uz kanālu
Vides klase | ISA G3 klase (skarba vide)

Inženiertehniskās priekšrocības

Individuāla kanālu izolācija: FBM214 RH927AH nodrošina pilnīgu galvanisku izolāciju katram no 8 kanāliem. Šī arhitektūra novērš zemējuma cilpas traucējumus un neļauj vienam lauka bojājumam izplatīties pa moduli, saglabājot pilnīgu signāla integritāti pārējiem ieejas kanāliem.

HART saimniekfunkcionalitāte: Šis modulis darbojas kā HART saimnieks, ļaujot divvirzienu komunikāciju ar inteliģentiem raidītājiem. Tas iegūst ierīces specifiskos parametrus, piemēram, sensora kalibrāciju un veselības statusu, kas atbalsta proaktīvas prognozējošas apkopes stratēģijas un samazina neplānotu dīkstāvi.

Precīza signālu apstrāde: Izmantojot augstas izšķirtspējas 15 bitu Sigma-Delta ADC, modulis nodrošina precizitāti līdz ±0,03%. Šāds precizitātes līmenis ir būtisks īpašuma nodošanai, ķīmiskajai dozēšanai un citām augstas precizitātes procesa prasībām.

Redundance un augsta pieejamība: RH927AH atbalsta redundantu moduļu konfigurācijas. Ja primārais modulis neizdodas, rezerves partneris nekavējoties pārņem kontroli, izmantojot īpašo Foxboro Fieldbus, nodrošinot, ka vadības cilpa paliek aktīva un process turpinās.

Izstrādāts skarbām nozarēm: Katrs vienums atbilst ISA G3 vides izturības standartiem. Modulis iztur koroziju no gaisā esošiem piesārņotājiem un mitruma, padarot to ideāli piemērotu jūras platformām, notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un ķīmiskajām rūpnīcām.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai FBM214 RH927AH atbalsta HART sekundāros mainīgos?

Jā. Modulis iegūst un apstrādā sekundāros, terciāros un kvartāros mainīgos no HART iespējotām ierīcēm. Tas pārveido šos digitālos datus DCS izmantojamās parametrās uzlabotai uzraudzībai un vadības loģikai.

Kā modulis reaģē uz lauka puses strāvas padeves pārtraukumu?

FBM214 piedāvā konfigurējamas drošības opcijas. Jūs varat programmēt katru kanālu, lai tas "noturētu pēdējo vērtību" vai pārietu uz iepriekš definētu rezerves vērtību (piemēram, 3,8 mA vai 21 mA), lai brīdinātu sistēmu par lauka instrumenta kļūmi.

Vai šis modulis ir saderīgs gan ar I/A Series, gan Evo™ platformām?

Noteikti. FBM214 RH927AH bez problēmām integrējas gan ar vecāku Foxboro I/A Series aparatūru, gan ar modernu EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) arhitektūru.

Vai ar šo moduli var veikt ierīces konfigurāciju?

Jā. Izmantojot HART saimniekfunkciju, FBM214 atvieglo attālinātu ierīces konfigurāciju un kalibrēšanu, izmantojot integrētu aktīvu pārvaldības programmatūru, novēršot nepieciešamību, lai tehniķi lauka apstākļos lietotu rokas komunikatorus.