Pirkt KJ3002X1-BA1 | Oriģināls Emerson DeltaV HART AI modulis

2026-04-10T11:11:00+08:00

Vendor: Emerson
Type: Analogo ieeju moduļi
Price: 199.00

Produkta detaļas

Produkta pārskats

Emerson DeltaV KJ3002X1-BA1 ir augstas veiktspējas 8 kanālu 4-20mA HART analogās ieejas karte, kas izstrādāta DeltaV M-sērijas izkliedētās vadības sistēmai (DCS). Šis modulis tieši savienojas ar 2-vadu lauka raidītājiem, pārveidojot analogo procesa mainīgo digitālos datos kontrolierim, vienlaikus iegūstot HART digitālos diagnostikas datus. Integrējot HART iespējas I/O līmenī, KJ3002X1-BA1 nodrošina uzlabotu aktīvu pārvaldību un ierīču konfigurāciju bez papildu rokas komunikatoriem vai ārējiem multiplekseriem. Tas kalpo kā būtisks elements precīzai uzraudzībai ķīmijas, naftas un gāzes, kā arī elektroenerģijas ražošanas objektos.

Tehniskās specifikācijas

Atribūts | Vērtība
Ražotājs | Emerson Process Management
Modeļa numurs | KJ3002X1-BA1
Sērija | DeltaV M-sērija
Ieejas kanāli | 8 izolēti kanāli
Signāla veids | 4-20 mA DC ar HART digitālo komunikāciju
Raidītāja veids | 2-vadu lauka ierīces
Barošanas spriegums | 12 VDC (loģikas puse)
A/D izšķirtspēja | 16 bitu
Precizitāte | ±0.1% no pilnā mēroga
Darbības temperatūra | 0°C līdz +60°C
Svars | 1.43 lbs (0.65 kg)
Stāvoklis | 100% pilnīgi jauns un oriģināls

Inženiertehniskās priekšrocības

Digitālā pārveide ar HART: KJ3002X1-BA1 atklāj "slēptos" datus jūsu lauka ierīcēs. Tas nepārtraukti nolasīs HART mainīgos, piemēram, sekundāros PV, ierīces statusu un kalibrācijas brīdinājumus, nododot šos datus tieši DeltaV AMS ierīču pārvaldniekam prognozējošai apkopei.

Vienkāršota 2-vadu vadu savienošana: Šī karte ir speciāli izstrādāta 2-vadu raidītājiem, samazinot lauka cilpu sarežģītību. Tā nodrošina nepieciešamo barošanu cilpai, vienlaikus mērot strāvas signālu, atvieglojot skapja montāžu un samazinot uzstādīšanas izmaksas.

Augstas precizitātes signāla iegūšana: Izmantojot 16 bitu analogā uz digitālo pārveidotāju, modulis nodrošina izcilu precizitāti kritiskām vadības cilpām. Šī izšķirtspēja ļauj operatoriem konstatēt sīkas procesa svārstības, ko standarta analogās kartes var nepamanīt.

M-sērijas karstās nomaiņas dizains: Karte integrējas standarta M-sērijas nesējā, atbalstot darbības laikā noņemšanu un ievietošanu. Apkopes personāls var nomainīt moduli, neizslēdzot nesēju, nodrošinot nulles ietekmi uz blakus esošajiem I/O kanāliem.

Dzimtā DeltaV integrācija: Sistēma atpazīst KJ3002X1-BA1 uzreiz pēc ievietošanas. Nav nepieciešama sarežģīta draiveru instalēšana, jo DeltaV programmatūra dzimtā veidā apstrādā HART caurlaidi un signālu kartēšanu.

Biežāk uzdotie jautājumi

J1: Vai KJ3002X1-BA1 ir izņemts no ražošanas?

A1: Lai gan ražotājs oficiāli ir atzīmējis šo modeli kā izņemtu no ražošanas, mēs piedāvājam 100% pilnīgi jaunas un oriģinālas rūpnīcas krājumu vienības. Šīs ierīces nekad nav izmantotas un tiek piegādātas oriģinālajā iepakojumā, nodrošinot tūlītēju saderību ar jūsu esošajiem DeltaV M-sērijas statīviem.

J2: Vai šī karte atbalsta 4-vadu raidītājus?

A2: KJ3002X1-BA1 ir optimizēta 2-vadu raidītājiem, kur modulim ir jānodrošina cilpas barošana. 4-vadu (ārēji barotām) ierīcēm var būt nepieciešama cita termināļa bloka konfigurācija vai specifiska 4-vadu analoga ieejas karte.

J3: Vai caur šo karti var piekļūt HART diagnostikai?

A3: Pilnīgi noteikti. Šī karte atbalsta pilnu HART caurlaidi. Savienojumā ar DeltaV AMS programmatūru jūs varat kalibrēt, konfigurēt un novērst problēmas ar lauka ierīcēm tieši no inženieru stacijas.

J4: Kāds barošanas spriegums ir nepieciešams kartei?

A4: Iekšējā loģika darbojas ar 12 VDC, ko nodrošina DeltaV LocalBus. Tomēr lauka cilpām parasti nepieciešams 24 VDC, ko piegādā caur masu termināļa bloku, lai barotu 4-20mA ierīces.