Modul Antara Muka Termokopel Baru | Foxboro RH926EQ FBM202

2026-04-13T14:00:49+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Foxboro I/A Siri
Price: 190.00

Gambaran Produk

Foxboro FBM202 (Nombor Bahagian: P0962EQ) berfungsi sebagai antara muka input analog 8-saluran berketepatan tinggi untuk sistem kawalan diedarkan Foxboro I/A Series dan Evo™. Modul ini khusus dalam pemerolehan isyarat milivolt (mV) tahap rendah dan input termokopel standard (Jenis J, K, T, E, N, S, R, B). Ia menyediakan data suhu kritikal kepada DCS untuk kawalan relau, pemantauan dandang, dan analisis ekzos turbin. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan kemudahan anda menerima ketepatan kalibrasi kilang dan tahap kestabilan isyarat tertinggi.

Spesifikasi Teknikal

Ciri | Butiran Spesifikasi
Pengilang | Foxboro (Schneider Electric)
Model / Nombor Bahagian | FBM202 / P0962EQ (Menggantikan P0926EQ / RH926EQ)
Saluran Input | 8 Saluran Termokopel/mV Terasing
Saluran CJC | 1 Saluran RTD Terasing untuk Pampasan Sambungan Rujukan
Julat Input | –10.5 mV hingga +69.5 mV
Penukaran A/D | 16-bit Sigma-Delta setiap saluran
Ketepatan | ±0.1% daripada bacaan
Voltan Pengasingan | 1500 V DC (Saluran-ke-saluran dan tanah)
Bekalan Kuasa | 24 V DC (+5% / –10%)
Penarafan Persekitaran | ISA Kelas G3 (Persekitaran Perindustrian Keras)
Suhu Operasi | –20°C hingga +70°C

Kelebihan Kejuruteraan

Pampasan Sambungan Sejuk Tepat: FBM202 termasuk saluran RTD terasing khusus untuk Pampasan Sambungan Rujukan (CJC). Perkakasan terintegrasi ini mengimbangi variasi suhu persekitaran di titik penamatan, memberikan bacaan suhu mutlak yang sangat tepat tanpa memerlukan peranti pampasan luaran.

Pengesanan Burnout Lanjutan: Modul memantau integriti termokopel secara masa nyata. Jika wayar sensor putus atau gagal, FBM202 segera mengaktifkan isyarat pengesanan burnout (petunjuk naik), membolehkan sistem kawalan beralih ke mod selamat dan mengelakkan pemanasan berlebihan proses.

Pengasingan 1500V Unggul: Setiap saluran mempunyai pengasingan galvanik penuh yang dinilai sehingga 1500 V DC. Perlindungan kukuh ini menghapuskan ralat gelung tanah dan menghalang transient voltan tinggi daripada merebak dari sensor lapangan ke pemproses kawalan, yang penting dalam loji kuasa dan persekitaran peleburan.

Penukaran Isyarat Resolusi Tinggi: Menggunakan ADC Sigma-Delta 16-bit, modul memberikan resolusi luar biasa untuk perubahan voltan kecil. Ia menapis bunyi perindustrian dan gangguan elektromagnet (EMI) melalui masa integrasi yang boleh dikonfigurasi, memastikan data stabil di kawasan elektrik "berbunyi" berhampiran motor besar atau suis gear.

Salutan Kelas ISA G3 Tahan Lasak: Untuk menahan gas perindustrian yang menghakis seperti Hidrogen Sulfida dan Klorin, FBM202 mempunyai penarafan ISA Kelas G3. Salutan konformal pelindung ini memastikan modul kekal berfungsi dalam kabinet tanpa kawalan iklim atau platform luar pesisir.

Soalan Lazim

Nombor bahagian manakah yang digantikan oleh P0962EQ?

P0962EQ adalah versi berprestasi tinggi terkini yang menggantikan varian lama, termasuk P0926EQ dan RH926EQ. Ia mengekalkan keserasian penuh ke belakang dengan plat asas I/A Series 200 sedia ada.

Bagaimana modul mengendalikan kegagalan sensor?

FBM202 mempunyai pengesanan burnout terbina dalam. Apabila ia mengesan litar terbuka dalam pendawaian termokopel, ia secara automatik menggerakkan isyarat naik, memberitahu pengendali dan logik DCS tentang kegagalan sensor.

Adakah modul menyokong jenis termokopel berbeza secara serentak?

Ya. Anda boleh mengkonfigurasi setiap 8 saluran secara bebas untuk jenis termokopel berbeza (contohnya, Jenis K pada saluran 1 dan Jenis J pada saluran 2) atau input milivolt standard melalui perisian sistem.

Adakah ini unit baru asli atau unit GPP "terpakai"?

Walaupun sesetengah pasaran berdagang stok "GPP Terpakai" (Proses Tujuan Am), kami secara jelas menawarkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli. Ia dihantar dalam pembungkusan kilang asal, memenuhi semua pensijilan industri dan piawaian keselamatan Schneider-Foxboro terkini.