CON010 Epro | Set Sensor Getaran dan Perpindahan Poros

2026-04-10T10:10:30+08:00

Vendor: Epro
Type: Sistem Pemantauan Getaran
Price: 350.00

Butiran Produk

Gambaran Keseluruhan Produk

Sistem Emerson Epro CON010 + PR6423/010-120 menyediakan penyelesaian lengkap untuk pengukuran getaran aci, kedudukan, dan perpindahan tanpa sentuhan dalam mesin berputar berkelajuan tinggi. Kit ini menggabungkan PR6423/010-120 probe kedekatan arus eddy 8mm dengan penukar isyarat CON010 . Sensor mengesan perubahan mikroskopik dalam jurang antara hujung probe dan aci sasaran, manakala modul CON010 menterjemahkan turun naik ini ke dalam isyarat 4–20 mA atau voltan yang distandardkan. Sistem ini berfungsi sebagai hadapan penting untuk platform perlindungan mesin seperti Emerson AMS 6500, memastikan pemerolehan data yang tepat untuk turbin, pemampat, dan pam besar.

Perincian Nombor Bahagian

CON010: Modul Penukar Isyarat Standard (pemasangan rel DIN).

PR6423: Sensor Kedekatan Arus Eddy Siri 8mm.

/010: Menunjukkan konfigurasi benang/panjang sarung tertentu.

-120: Menunjukkan panjang hujung/sarung 120mm untuk kedalaman pemasangan tertentu.

Spesifikasi Teknikal

Atribut | Nilai
Pengilang | Emerson (Jenama Epro)
Nombor Model | CON010 + PR6423/010-120
Jenis Sensor | Probe kedekatan arus eddy (hujung 8mm)
Julat Pengukuran | Biasanya 0–2 mm perpindahan
Respons Frekuensi | DC hingga 10 kHz
Output Penukar | Isyarat 4–20 mA atau Voltan
Bekalan Kuasa | 24 VDC (Penukar)
Julat Suhu Probe | –35°C hingga +180°C
Pengasingan | Pengasingan galvanik antara sensor dan output
Sijil | ATEX (Kawasan Berbahaya), CE, RoHS
Keadaan | 100% Baru dan Asli

Kelebihan Kejuruteraan

Integriti Isyarat Berkualiti Tinggi: Penukar CON010 mempunyai pengasingan galvanik yang canggih, yang menghalang gelung bumi dan gangguan elektrik daripada mengubah bentuk gelombang getaran. Reka bentuk ini memastikan DCS menerima isyarat "bersih", walaupun dalam persekitaran dengan bunyi elektromagnetik yang kuat.

Ketahanan Terma: Probe PR6423 beroperasi dengan boleh dipercayai pada suhu sehingga +180°C, menjadikannya sesuai untuk pemasangan berhampiran galas turbin panas atau peralatan stim di mana sensor biasa akan gagal.

Integrasi Standard: Modul CON010 menukar isyarat arus eddy mentah kepada output 4–20 mA standard industri. Ini memudahkan integrasi dengan PLC, sistem SCADA, dan rak perlindungan mesin, menghapuskan keperluan perkakasan penyediaan pihak ketiga yang khusus.

Ketepatan Tanpa Sentuhan: Dengan menggunakan teknologi arus eddy, sensor memantau pergerakan aci tanpa sentuhan fizikal. Ini mengelakkan kehausan pada sensor dan mesin, membolehkan pemasangan kekal jangka panjang pada aset kritikal.

Kesiapsiagaan Kawasan Berbahaya: Dengan sijil ATEX, sistem ini memenuhi keperluan keselamatan untuk atmosfera letupan yang biasa dalam industri minyak & gas dan petrokimia.

Soalan Lazim

S1: Adakah kit CON010 + PR6423/010-120 ini baru sepenuhnya?

J1: Ya. Kami membekalkan sistem ini sebagai unit 100% baru dan asli dalam pembungkusan kilang yang disegel. Setiap kit termasuk jaminan industri penuh selama 12 bulan.

S2: Bolehkah saya menggunakan sistem ini dengan rak perlindungan mesin bukan Emerson?

J2: Sudah tentu. Oleh kerana penukar CON010 menyediakan isyarat voltan atau 4–20 mA yang distandardkan, ia boleh berhubung dengan lancar dengan mana-mana DCS, PLC, atau pemantau getaran yang menerima input analog standard.

S3: Bagaimana saya menentukan tetapan jurang yang betul untuk probe?

J3: Semasa pemasangan, anda mesti melaraskan jurang fizikal antara hujung probe dan aci ke "julatan linear" sensor (biasanya ditunjukkan oleh output voltan tertentu dari CON010). Ini memastikan bacaan perpindahan yang paling tepat.

S4: Adakah kit ini termasuk kabel sambungan?

J4: Konfigurasi khusus ini termasuk probe PR6423 dan penukar CON010. Bergantung pada jarak pemasangan anda, anda mungkin memerlukan kabel sambungan Epro tambahan (5m atau 10m). Sila nyatakan panjang kabel keseluruhan yang diperlukan semasa membuat pesanan.