Mod Input Terasing 8-Saluran | Foxboro RH927AH FBM214

2026-04-13T11:01:52+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Modul Input HART
Price: 190.00

Gambaran Produk

Foxboro FBM214 (Nombor Bahagian: RH927AH) berfungsi sebagai antara muka input analog 8-saluran berketepatan tinggi untuk sistem kawalan diedarkan Foxboro I/A Series dan Evo™. Ia menggabungkan pemerolehan pembolehubah proses 4–20 mA standard dengan komunikasi digital HART® yang canggih. Modul ini membolehkan pengendali mengekstrak pembolehubah sekunder dan data diagnostik ramalan daripada instrumen medan pintar tanpa mengganggu isyarat kawalan utama. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baharu dan Asli, memastikan prestasi ketersediaan tinggi untuk pengurusan aset kritikal dan pemantauan industri.

Spesifikasi Teknikal

Ciri | Butiran Spesifikasi
Pengilang | Foxboro (Schneider Electric)
Model / Nombor Bahagian | FBM214 / RH927AH
Bilangan Saluran | 8 Saluran Terasing Secara Individu
Isyarat Input | 4–20 mA DC + HART Digital (FSK)
Penukaran A/D | ADC Sigma-Delta 15-bit
Ketepatan | ±0.03% hingga ±0.05% daripada Skala Penuh
Rintangan Input | 250 Ω (Tipikal)
Penebatan | Penebatan Galvanik Penuh antara Saluran
Penggunaan Kuasa | 2.5 W hingga 8.5 W (Bergantung Beban)
Kadar Kemas Kini | 100 ms setiap saluran
Penarafan Persekitaran | ISA Kelas G3 (Persekitaran Keras)

Kelebihan Kejuruteraan

Penebatan Saluran Individu: FBM214 RH927AH mempunyai penebatan galvanik penuh untuk setiap 8 salurannya. Reka bentuk ini menghapuskan gangguan gelung bumi dan mengelakkan kegagalan medan tunggal merebak merentasi modul, mengekalkan integriti isyarat sepenuhnya untuk input yang lain.

Fungsi Hos HART: Modul ini bertindak sebagai hos HART, membolehkan komunikasi dua hala dengan pemancar pintar. Ia mengambil parameter khusus peranti, seperti kalibrasi sensor dan status kesihatan, yang menyokong strategi penyelenggaraan ramalan proaktif dan mengurangkan masa henti yang tidak dirancang.

Pemprosesan Isyarat Berketepatan: Menggunakan ADC Sigma-delta 15-bit beresolusi tinggi, modul ini memberikan ketepatan sehingga ±0.03%. Tahap ketepatan ini penting untuk pemindahan hak milik, dos bahan kimia, dan keperluan proses berketepatan tinggi lain.

Redundansi & Ketersediaan Tinggi: RH927AH menyokong konfigurasi modul redundan. Jika modul utama gagal, rakan redundan mengambil alih serta-merta melalui Foxboro Fieldbus proprietari, memastikan gelung kawalan kekal aktif dan proses terus berjalan.

Diperkuat untuk Sektor Keras: Setiap unit memenuhi piawaian ISA Kelas G3 untuk pengerasan persekitaran. Modul ini tahan terhadap kakisan daripada pencemar udara dan kelembapan, menjadikannya sesuai untuk platform luar pesisir, kemudahan air sisa, dan kilang kimia.

Soalan Lazim

Adakah FBM214 RH927AH menyokong pembolehubah sekunder HART?

Ya. Modul ini mengambil dan memproses pembolehubah sekunder, tertiari, dan kuaternari daripada peranti yang menyokong HART. Ia memetakan data digital ini ke dalam parameter yang boleh digunakan oleh DCS untuk pemantauan lanjutan dan logik kawalan.

Bagaimana modul mengendalikan kegagalan kuasa di sisi medan?

FBM214 menawarkan pilihan fail-safe yang boleh dikonfigurasi. Anda boleh atur setiap saluran untuk "menahan nilai terakhir" atau beralih ke nilai sandaran yang telah ditetapkan (contoh: 3.8 mA atau 21 mA) untuk memberi amaran kepada sistem tentang kegagalan instrumen medan.

Adakah modul ini serasi dengan platform I/A Series dan Evo™?

Sudah tentu. FBM214 RH927AH berintegrasi dengan lancar dengan perkakasan Foxboro I/A Series lama dan seni bina EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) moden.

Bolehkah saya melakukan konfigurasi peranti melalui modul ini?

Ya. Melalui keupayaan hos HART, FBM214 memudahkan konfigurasi dan kalibrasi peranti secara jauh menggunakan perisian pengurusan aset terintegrasi, menghapuskan keperluan juruteknik menggunakan komunikator genggam di lapangan.