Modul Input AC 120V IC693MDL340 GE Fanuc PLC

2026-04-23T10:30:13+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: GE Fanuc Siri 90-30
Price: 370.00

Gambaran Produk

GE Fanuc IC693MDL340 berfungsi sebagai antara muka input diskret 120 VAC khusus untuk platform PLC Siri 90-30. Modul 100% Baru Asli ini memudahkan pemerolehan isyarat digital daripada peranti lapangan seperti butang tekan, suis had, dan sensor kehadiran yang beroperasi pada voltan talian AC standard. Dengan menukar isyarat lapangan voltan tinggi kepada data tahap logik untuk CPU PLC, IC693MDL340 memastikan pemantauan yang boleh dipercayai terhadap keadaan proses dalam sistem automasi kilang dan pengurusan tenaga yang kompleks. Seni bina 16-titik berketumpatan tinggi memaksimumkan ruang rak sambil mengekalkan perlindungan elektrik yang unggul.

Spesifikasi Teknikal

Parameter | Butiran Spesifikasi
Nombor Model | IC693MDL340
Pengilang | GE Fanuc (General Electric)
Jenis Input | Input AC Diskret
Bilangan Input | 16 Titik
Voltan Nominal | 120 VAC
Julat Voltan | 0 hingga 132 VAC (50/60 Hz)
Konfigurasi Input | 2 Kumpulan Terasing (8 titik setiap kumpulan)
Arus Input | 10 mA (Tipikal pada voltan nominal)
Impedans Input | 12 kΩ
Voltan Pengasingan | 1500 V RMS (Logik ke Lapangan)
Masa Respons | 25 ms (Tipikal)
Arus Backplane | 90 mA @ 5 VDC
Suhu Operasi | 0°C hingga +60°C

Kelebihan Kejuruteraan

Seni Bina Terasing Kumpulan Berganda: IC693MDL340 mengatur 16 inputnya ke dalam dua kumpulan bebas yang masing-masing mengandungi lapan titik. Reka bentuk ini membolehkan jurutera berinteraksi dengan sumber kuasa AC yang berbeza atau fasa berasingan pada satu modul, mengelakkan kesilapan rentas litar dan memudahkan pendawaian lapangan dalam kabinet kawalan pelbagai sumber.

Penindasan Bunyi Unggul: Persekitaran industri menghasilkan gangguan elektromagnetik (EMI) yang ketara. Modul ini menggabungkan penapisan bunyi berasaskan perkakasan dan kelewatan respons 25 ms untuk menghapuskan "pantulan sentuhan" daripada suis mekanikal, memastikan CPU PLC hanya menerima peralihan isyarat yang sah dan telah disahdebounce.

Perlindungan Optik Galvanik: Pengasingan optik 1500 V RMS mewujudkan halangan fizikal antara pendawaian lapangan 120 VAC dan logik backplane 5 VDC yang sensitif. Perlindungan ini menghalang transient voltan tinggi atau gelung bumi daripada merosakkan CPU atau modul I/O bersebelahan.

Diagnostik Visual Segera: Penunjuk LED individu terletak di muka depan modul untuk setiap saluran. LED ini membolehkan kakitangan penyelenggaraan mengesahkan kehadiran voltan lapangan pada peringkat modul tanpa menggunakan multimeter, secara drastik mengurangkan Masa Purata untuk Baiki (MTTR).

Kecekapan Terma: Dengan hanya menarik 90 mA dari backplane, IC693MDL340 mengekalkan jejak terma yang rendah. Kecekapan ini membenarkan konfigurasi rak berketumpatan tinggi tanpa melebihi had terma bekalan kuasa atau memerlukan kipas penyejuk tambahan.

Soalan Lazim

S: Bolehkah IC693MDL340 mengesan isyarat 24V DC?

J: Tidak. IC693MDL340 direka khusus untuk isyarat 120 VAC. Litar dalaman memerlukan gelombang sinus AC untuk mengatasi impedans input dan mencetuskan keadaan "ON". Untuk aplikasi DC, gunakan modul siri MDL6xx.

S: Apa yang berlaku jika voltan lapangan melebihi 132 VAC?

J: Operasi melebihi ambang 132 VAC berisiko menyebabkan pemanasan berlebihan pada perintang input dan berpotensi merosakkan pengasing optik. Sentiasa pastikan bekalan AC anda berada dalam julat 0–132 VAC yang ditetapkan.

S: Adakah modul ini serasi dengan semua plat asas Siri 90-30?

J: Ya. IC693MDL340 dipasang ke mana-mana slot I/O standard pada plat asas Siri 90-30 5-slot atau 10-slot dan berintegrasi dengan lancar dengan semua model CPU Siri 90-30.

S: Adakah masa respons 25 ms menjejaskan aplikasi berkelajuan tinggi?

J: Kelewatan 25 ms direka untuk peranti antara muka manusia standard dan suis mekanikal. Untuk pengesanan denyutan berkelajuan ultra tinggi atau maklum balas kawalan gerakan, kami mengesyorkan menggunakan modul kaunter berkelajuan tinggi (APU) atau modul input DC dengan penapis boleh laras.