3BSE018161R1 IC694MDL350 GE Modul AC Terasing 16-Titik

2026-04-28T16:42:02+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Modul Output Diskret
Price: 260.00

Gambaran Produk

GE Fanuc IC694MDL350 berfungsi sebagai modul output diskret berketumpatan tinggi untuk platform PLC PACSystems RX3i. Ia menyediakan 16 saluran output bebas dan terasing yang direka untuk mengendalikan peranti lapangan AC seperti pemula motor, injap solenoid, dan lampu penunjuk. Beroperasi pada voltan nominal 120/240 VAC, modul ini memastikan pemisahan isyarat yang unggul, mengelakkan gangguan elektrik dan gelung bumi daripada menjejaskan logik backplane. Kami membekalkan komponen ini sebagai 100% Baru Asal perkakasan asli, yang dioptimumkan khusus untuk komunikasi bas bersiri berkelajuan tinggi pada kedua-dua plat asas RX3i universal dan standard.

Spesifikasi Teknikal

IC694MDL350 menyediakan suis kuasa AC yang kukuh dengan parameter teknikal berikut:

Nombor Model: IC694MDL350

Keserasian Sistem: PACSystems RX3i (Firmware 3.5 atau lebih baru diperlukan)

Titik Output: 16 Saluran Terasing

Voltan Dinilai: 120/240 Volt AC

Julat Voltan Output: 74 hingga 265 VAC (47 hingga 63 Hz)

Arus Maksimum: 2 Amp per titik

Arus Beban Minimum: 10 mA per titik

Arus Permulaan: 20 Amp maksimum untuk satu kitaran

Masa Respons: 1/2 kitaran maksimum (Hidup/Mati)

Penggunaan Kuasa: 315 mA dari bas backplane 5V

Arus Kebocoran: 2 mA maksimum

Jatuhan Voltan: 1.5 Volt maksimum

Suhu Operasi: 0°C hingga +60°C

Dimensi: Modul RX3i slot tunggal standard

Kelebihan Kejuruteraan

IC694MDL350 menangani keperluan prestasi dan penyelenggaraan kritikal dalam automasi proses:

Pengasingan Saluran ke Saluran: 16 output terasing membolehkan modul mengawal peranti lapangan yang dikuasakan oleh fasa AC berbeza atau sumber kuasa berbeza. Pengasingan ini menghalang satu kesalahan elektrik daripada merebak ke pelbagai saluran, meningkatkan masa operasi sistem secara keseluruhan dengan ketara.

Diagnostik CPU Pintar: Modul sentiasa memantau status blok terminal sisi lapangan. Ia melaporkan sebarang ketidaksesuaian pendawaian atau isu sambungan terminal terus kepada CPU RX3i, membolehkan pengendali mengenal pasti dan menyelesaikan kesalahan melalui antara muka perisian tanpa perlu pemeriksaan manual.

Pengendalian Lonjakan Arus Tinggi: Keupayaan arus permulaan 20 Amp untuk satu kitaran penuh membolehkan modul mengendalikan arus permulaan tinggi yang diperlukan oleh beban induktif seperti kontaktor besar dan solenoid. Ketahanan ini mengelakkan trip palsu dan kehausan komponen pramatang.

Prestasi Bas Bersiri Berkelajuan Tinggi: Modul menggunakan bas bersiri berkelajuan tinggi RX3i. Ini memastikan CPU mengemas kini semua 16 keadaan output dalam satu kitaran imbasan, menyediakan masa respons pantas yang diperlukan untuk aplikasi pembungkusan dan pengendalian bahan yang diselaraskan.

Soalan Lazim

S: Blok terminal mana yang serasi dengan IC694MDL350?A: Modul ini memerlukan blok terminal khusus untuk pendawaian lapangan. Anda mesti menggunakan sama ada penyambung IC694TBBX32 (gaya kotak) atau IC693TBSX32 (gaya spring). Sila ambil perhatian bahawa blok terminal dijual berasingan daripada modul.

S: Adakah IC694MDL350 menyokong pertukaran panas (hot-swapping)?A: Ya. Seni bina PACSystems RX3i menyokong penyisipan dan penanggalan panas IC694MDL350. Ini membolehkan anda menggantikan modul semasa penyelenggaraan tanpa mematikan keseluruhan rak PLC, meminimumkan gangguan proses.

S: Adakah terdapat fius dalaman untuk melindungi 16 saluran output?A: Tidak, IC694MDL350 tidak mengandungi fius dalaman. Jurutera harus menyediakan fius luaran untuk setiap titik output atau kumpulan bagi melindungi modul dan pendawaian lapangan daripada keadaan arus lebih atau litar pintas.

S: Apakah keperluan firmware minimum untuk CPU RX3i?A: Untuk memastikan pelaporan diagnostik penuh dan keserasian bas berkelajuan tinggi, pengawal RX3i anda mesti menjalankan versi firmware 3.5 atau lebih tinggi. Menggunakan firmware lebih awal mungkin menyebabkan ralat komunikasi atau keterbatasan dalam keterlihatan diagnostik.