Modul DI Pengurus Keselamatan Honeywell FC-SDI-1624 SIL3

2026-04-27T10:27:52+08:00

Type: Sistem Keselamatan SIL3
Price: 320.00

Gambaran Produk

Honeywell FC-SDI-1624 berfungsi sebagai modul Input Digital Keselamatan (SDI) teras untuk platform Honeywell Safety Manager dan Experion PKS. Modul ini memperoleh 16 isyarat diskret bebas dari peranti lapangan seperti butang henti kecemasan, suis had, dan interlock. Direka khusus untuk Sistem Instrumentasi Keselamatan (SIS), ia memastikan tahap integriti isyarat dan pengesanan kesilapan yang tertinggi. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli dalam pembungkusan kilang, memenuhi piawaian ketat yang diperlukan untuk persekitaran bersijil TÜV SIL3.

Spesifikasi Teknikal

FC-SDI-1624 menampilkan pemprosesan isyarat diskret berkelajuan tinggi dan diagnostik meluas untuk gelung keselamatan kritikal.

Kategori | Spesifikasi
Saluran Input | 16 Input Digital Selamat
Jenis Isyarat | Isyarat Diskret 24 VDC
Julat Voltan | 18–30 VDC
Arus Tarikan | 5 mA setiap saluran; 110 mA jumlah
Sijil Keselamatan | TÜV SIL3
Pengasingan | Saluran ke Saluran dan Saluran ke Sistem
Perlindungan Fius | Perlindungan Input Terpadu
Pemasangan | Rel DIN TS32 / TS35 × 7.5
Dimensi | 210 × 70 × 60 mm
Suhu Operasi | 0 °C hingga +60 °C

Kelebihan Kejuruteraan

Perlindungan Bersijil SIL3: Modul ini mempunyai kelulusan TÜV SIL3, membolehkan penggunaannya dalam Sistem Penutupan Kecemasan (ESD) dan sistem interlock keselamatan kritikal. Ia menyediakan pelaksanaan logik yang boleh dipercayai untuk melindungi kakitangan dan peralatan loji.

Pemantauan Garis Lanjutan: FC-SDI-1624 menjalankan diagnostik berterusan pada setiap saluran. Ia segera mengesan kesilapan pendawaian, termasuk litar pintas dan litar terbuka, memberikan amaran segera kepada pengendali melalui antara muka Experion PKS.

Integrasi Sistem Redundan: Modul ini berintegrasi dengan lancar dengan seni bina Honeywell Safety Manager. Ia menyokong konfigurasi redundan di mana modul sekunder menyediakan pertukaran tanpa gangguan, memastikan satu kesilapan perkakasan tidak pernah menjejaskan lapisan keselamatan loji.

Kepadatan Perkakasan Optimum: Dengan menyediakan 16 saluran dalam bentuk faktor yang padat dan boleh dipasang pada rel DIN, modul ini memaksimumkan kecekapan ruang kabinet. Ini mengurangkan jumlah rak yang diperlukan dalam sistem kawalan teragih berskala besar.

Pengasingan Elektrik Galvanik: Halangan pengasingan yang kukuh melindungi pengawal pusat dan bas komunikasi daripada lonjakan elektrik dan gangguan bunyi di sisi lapangan. Ini memastikan gangguan elektrik daripada motor atau peralatan voltan tinggi tidak merosakkan keadaan isyarat digital.

Pelaksanaan Logik Pantas: Dioptimumkan untuk tindak balas cepat, modul ini menstabilkan dan memproses keadaan input dalam milisaat, menjadikannya sesuai untuk isyarat trip berkelajuan tinggi dan relay pelindung dalam penjanaan kuasa dan pemprosesan kimia.

Soalan Lazim

1. Adakah FC-SDI-1624 menyokong input digital 120VAC?

Tidak. FC-SDI-1624 direka khusus untuk isyarat diskret 24 VDC. Jika sensor lapangan anda menggunakan 120VAC, anda mesti menggunakan relay perantara atau modul input digital voltan tinggi khusus yang serasi dengan sistem Safety Manager.

2. Adakah modul ini boleh ditukar panas dalam rangka Safety Manager yang hidup?

Ya. FC-SDI-1624 menyokong penukaran panas. Anda boleh menggantikan modul yang rosak tanpa mematikan keseluruhan rak keselamatan, dengan syarat sistem dikonfigurasikan untuk mengendalikan ketiadaan sementara isyarat I/O atau beroperasi dalam pasangan redundan.

3. Apakah maksud penamaan "Selamat" (SDI)?

Penamaan "Selamat" bermaksud modul ini termasuk redundansi perkakasan dalaman dan mekanisme ujian kendiri. Berbeza dengan modul DI standard, modul SDI direka secara seni bina untuk gagal dalam keadaan "selamat" yang diketahui, memenuhi keperluan piawaian keselamatan IEC 61508.

4. Bagaimana saya mengesahkan keaslian modul Honeywell ini?

Kami membekalkan FC-SDI-1624 dalam Pembungkusan Kilang Asli Bersegel dengan jaminan penuh selama 12 bulan mengikut piawaian pengeluar. Setiap unit mempunyai nombor siri unik dan label pengeluar yang sepadan dengan sistem penjejakan kualiti global Honeywell.