Bekalan Gantian Gaya S2 Yokogawa NFPW442-10

2026-04-29T10:00:41+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: Modul Bekalan Kuasa
Price: 360.00

Gambaran Produk

Yokogawa NFPW442-10 berfungsi sebagai tulang belakang tenaga utama untuk pengawal autonomi STARDOM FCN/FCJ dan perkakasan berkaitan. Modul bekalan kuasa Gaya S2 ini menukar input AC voltan tinggi kepada rel DC 5.1V dan 24V yang dikawal dengan tepat untuk menggerakkan CPU, modul I/O, dan antara muka komunikasi. Kami membekalkan unit ini sebagai 100% Baru dan Asli, memastikan sistem kawalan kritikal misi dan sistem instrumen keselamatan (SIS) anda menerima kuasa yang stabil dan bebas gangguan dalam persekitaran proses yang mencabar.

Spesifikasi Teknikal

NFPW442-10 menggunakan reka bentuk cekap tinggi untuk menyokong beban rak penuh sambil meminimumkan keluaran haba:

Ciri | Spesifikasi
Model / Gaya | NFPW442-10 / Gaya S2
Keserasian Sistem | STARDOM, CENTUM VP, ProSafe-RS
Voltan Input | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Arus Input | 0.7 A
Output 1 | 5.1 V DC @ 7.8 A
Output 2 | 24 V DC @ 4.0 A
Kapasiti Kuasa | 60 W Tipikal
Redundansi | Menyokong konfigurasi kuasa berganda
Dimensi | 49.7 × 130 × 146.5 mm
Suasana Operasi | 0 °C hingga +55 °C

Kelebihan Kejuruteraan

NFPW442-10 menggabungkan ciri Kebolehpercayaan, Kebolehdapatan, dan Kebolehservisan (RAS) yang maju untuk menyelesaikan cabaran kuasa industri biasa:

Kesinambungan Boleh Tukar Panas: Modul ini menyokong penggantian hot-swap. Ini membolehkan pasukan penyelenggaraan menggantikan unit kuasa tanpa mematikan rak atau mengganggu logik kawalan proses, secara berkesan menghapuskan masa henti semasa penyelenggaraan rutin.

Ketepatan Output Berganda: Berbeza dengan bekalan industri standard, NFPW442-10 menyediakan dua voltan DC terkawal yang berbeza. Rel 5.1V menggerakkan logik digital sensitif, manakala rel 24V menggerakkan I/O sisi lapangan dan sensor berkuasa gelung, memastikan pengasingan dan kestabilan lengkap di seluruh sistem.

Diagnostik Kesihatan Terbina Dalam: Pemantauan kesihatan kuasa dan LED status terbina dalam memberikan maklum balas visual dan digital segera. Sistem mengesan turun naik voltan atau kegagalan dalaman dengan serta-merta, membolehkan pengawal mencetuskan amaran sebelum penutupan sistem secara menyeluruh berlaku.

Penyejukan Konveksi Pasif: Modul ini menggunakan konveksi semula jadi untuk penyejukan, menghapuskan keperluan kipas mekanikal. Ketiadaan bahagian bergerak ini meningkatkan Masa Purata Antara Kegagalan (MTBF) dengan ketara dan membolehkan operasi yang boleh dipercayai dalam persekitaran berdebu seperti kilang kertas dan kilang kimia.

Soalan Lazim

S: Bolehkah saya menggunakan NFPW442-10 dalam konfigurasi redundan dengan voltan input yang berbeza?

J: Tidak. Apabila menggunakan redundansi kuasa berganda dalam rak Yokogawa (seperti NFBU200), kedua-dua modul NFPW442-10 mesti menerima voltan input yang serasi untuk memastikan perkongsian beban seimbang dan pelaporan diagnostik yang betul.

S: Adakah modul ini memerlukan plat asas atau rak khusus?

J: Ya. NFPW442-10 dipasang ke dalam rak standard Yokogawa, seperti NFBU200 atau NFBU050. Ia menempati slot bekalan kuasa khusus yang terletak di hujung belakang papan untuk memastikan pengagihan kuasa yang optimum di seluruh bas.

S: Adakah NFPW442-10 serasi dengan sistem Gaya S1 yang lebih lama?

J: Modul Gaya S2 biasanya menawarkan kecekapan dan ciri diagnostik yang lebih baik. Walaupun mereka sering mengekalkan keserasian fizikal ke belakang, anda harus mengesahkan gaya rak dan firmware sistem tertentu untuk memastikan semua fungsi RAS (Kebolehpercayaan, Kebolehdapatan, dan Kebolehservisan) beroperasi dengan betul.

S: Apakah petanda kegagalan bekalan kuasa?

J: Modul ini mempunyai LED status panel depan. Kehilangan LED "READY" atau pengaktifan penunjuk "ALARM" menandakan kegagalan dalaman atau kehilangan kuasa input, membolehkan tindakan pembetulan segera diambil.