8-IFoxboro I/A Серия FBM232 P0926GU Интегратор полевого устройства

2026-04-13T11:51:32+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Промышленная коммуникация
Price: 190.00

Обзор продукта

Foxboro FBM232 (номер детали: P0926GU) выступает в роли высокопроизводительного интегратора полевых устройств (FDSI) для распределённых систем управления Foxboro I/A Series и Evo™. Этот модуль служит надёжным коммуникационным шлюзом, обеспечивая связь между DCS и полевыми устройствами на базе Ethernet, такими как ПЛК, мониторы мощности и интеллектуальные приборы. Объединяя различные промышленные протоколы в единую систему управления, FBM232 упрощает архитектуру системы и предоставляет унифицированный интерфейс оператора. Мы поставляем этот модуль в состоянии 100% нового и оригинального, гарантируя, что ваша сетевая инфраструктура получит заводскую сертифицированную надёжность и высокоскоростную передачу данных.

Технические характеристики

Характеристика | Детали спецификации
Производитель | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / номер детали | FBM232 / P0926GU
Коммуникационные порты | 4 независимых Ethernet порта 10/100 Мбит/с (RJ-45)
Вместимость устройств | Поддержка до 64 полевых устройств
Поддержка протоколов | TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP, EtherNet/IP
Подключения данных | До 2000 точек DCI (Distributed Control Interface)
Изоляция | Гальваническая изоляция порт-земля 600 В переменного тока
Потребляемая мощность | Максимум 7 W
Рабочая температура | –20°C до +70°C
Класс защиты окружающей среды | ISA класс G3 (жёсткие промышленные условия)
Сертификации | UL Class I Div 2, ATEX Zone 2

Преимущества для инженеров

Многофункциональная поддержка протоколов: FBM232 использует загружаемые драйверы протоколов из обширной библиотеки. Это позволяет модулю нативно взаимодействовать с Modbus TCP, EtherNet/IP и различными сторонними устройствами, исключая необходимость внешних преобразователей протоколов.

Высококачественная изоляция портов: Каждый порт оснащён гальванической изоляцией 600 В переменного тока. Такая защита оберегает внутреннюю шину DCS от петлей заземления и электрических помех, часто возникающих в больших Ethernet-сетях на промышленных предприятиях.

Высокая плотность интеграции: Один модуль P0926GU управляет до 64 полевыми устройствами и 2000 DCI соединениями. Такая высокая ёмкость снижает количество необходимых модулей для крупномасштабной автоматизации, эффективно уменьшая стоимость на точку и экономя ценное пространство в шкафу.

Надёжность в экстремальных условиях: Разработан для самых суровых отраслей, FBM232 имеет класс ISA G3. Модуль выдерживает коррозионные атмосферы, включая высокие концентрации химических паров и влажность, характерные для нефтегазовой и химической промышленности.

Поддержка резервной архитектуры: Для критически важных приложений FBM232 поддерживает резервные конфигурации. Парные модули обеспечивают высокую доступность; в случае отказа основного интегратора резервный блок поддерживает связь для непрерывного мониторинга процессов.

Часто задаваемые вопросы

Сколько Ethernet-устройств может обслуживать один модуль FBM232 P0926GU?

Один модуль FBM232 подключает до 64 независимых полевых устройств. Это делает его идеальным решением для интеграции больших групп интеллектуальных приборов или систем управления энергопотреблением в централизованную DCS.

Поддерживает ли этот модуль как медный, так и оптоволоконный Ethernet?

FBM232 P0926GU оснащён стандартными медными разъёмами RJ-45. Если в вашей установке требуются оптоволоконные линии на большие расстояния, вы можете использовать стандартные внешние медиаконвертеры для перехода с портов FBM232 на оптоволоконные кабели.

Каков минимальный цикл обновления данных через FBM232?

Модуль поддерживает минимальный цикл обновления примерно 500 мс. Такая скорость обеспечивает передачу переменных процесса от Ethernet-связанных ПЛК или приборов в управляющую логику в реальном времени для эффективного мониторинга и управления.

Совместим ли этот блок с новой системой EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™)?

Да. FBM232 P0926GU полностью совместим как с устаревшими системами Foxboro I/A Series 200, так и с современными архитектурами Evo™, обеспечивая бесшовное обновление и расширение системы.