CON010 Epro | Набор датчиков вибрации и смещения вала

2026-04-10T10:10:30+08:00

Vendor: Epro
Type: Системы мониторинга вибрации
Price: 350.00

Детали продукта

Обзор продукта

Система Emerson Epro CON010 + PR6423/010-120 представляет собой комплексное решение для бесконтактного измерения вибрации вала, положения и смещения в высокоскоростном вращающемся оборудовании. В этом комплекте датчик приближения с вихревыми токами PR6423/010-120 с наконечником 8 мм сочетается с преобразователем сигнала CON010. Датчик фиксирует микроскопические изменения зазора между наконечником датчика и целевым валом, а модуль CON010 преобразует эти колебания в стандартизированные сигналы 4–20 мА или напряжения. Эта система служит важным фронтендом для платформ защиты оборудования, таких как Emerson AMS 6500, обеспечивая точный сбор данных для турбин, компрессоров и крупных насосов.

Расшифровка номера детали

CON010: Стандартный модуль преобразователя сигнала (монтаж на DIN-рейку).

PR6423: Серия датчиков приближения с вихревыми токами, наконечник 8 мм.

/010: Обозначает конкретную конфигурацию резьбы/длины корпуса.

-120: Обозначает длину наконечника/гильзы 120 мм для определённой глубины монтажа.

Технические характеристики

Параметр | Значение
Производитель | Emerson (бренд Epro)
Номер модели | CON010 + PR6423/010-120
Тип датчика | Датчик приближения с вихревыми токами (наконечник 8 мм)
Диапазон измерений | Обычно 0–2 мм смещения
Частотный диапазон | От постоянного тока до 10 кГц
Выход преобразователя | Сигнал 4–20 мА или напряжение
Питание | 24 В постоянного тока (преобразователь)
Температурный диапазон датчика | –35°C до +180°C
Изоляция | Гальваническая развязка между датчиком и выходом
Сертификаты | ATEX (опасные зоны), CE, RoHS
Состояние | 100% новый и оригинальный

Преимущества инженерного решения

Высокая точность сигнала: Преобразователь CON010 оснащён современной гальванической развязкой, которая предотвращает появление петлей заземления и электрических помех, искажая форму вибрационного сигнала. Такая архитектура гарантирует, что система управления получает «чистый» сигнал даже в условиях сильных электромагнитных помех.

Термостойкость: Датчик PR6423 надёжно работает при температурах до +180°C, что позволяет устанавливать его рядом с горячими подшипниками турбин или паровым оборудованием, где стандартные датчики не выдерживают.

Стандартизированная интеграция: Модуль CON010 преобразует необработанные сигналы вихревых токов в промышленный стандарт 4–20 мА. Это упрощает интеграцию с ПЛК, SCADA-системами и стойками защиты оборудования, исключая необходимость в специализированном стороннем оборудовании для обработки сигналов.

Бесконтактная точность: Используя технологию вихревых токов, датчик контролирует движение вала без физического контакта. Это предотвращает износ как датчика, так и оборудования, позволяя устанавливать его на критически важные объекты на постоянной основе.

Готовность к работе в опасных зонах: Благодаря сертификации ATEX система соответствует требованиям безопасности для взрывоопасных атмосфер, характерных для нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Часто задаваемые вопросы

В1: Является ли комплект CON010 + PR6423/010-120 новым?

О1: Да. Мы поставляем эту систему как 100% новый, оригинальный продукт в заводской запечатанной упаковке. Каждый комплект сопровождается полной 12-месячной промышленной гарантией.

В2: Можно ли использовать эту систему с защитными стойками не от Emerson?

О2: Абсолютно. Поскольку преобразователь CON010 выдаёт стандартизированные сигналы напряжения или 4–20 мА, он легко интегрируется с любыми системами управления (DCS, ПЛК) или вибромониторами, принимающими стандартные аналоговые входы.

В3: Как определить правильный зазор для датчика?

О3: При установке необходимо отрегулировать физический зазор между наконечником датчика и валом в пределах «линейного диапазона» датчика (обычно это определяется по определённому выходному напряжению CON010). Это обеспечивает максимально точные измерения смещения.

В4: Входит ли в комплект удлинительный кабель?

О4: В данной конфигурации входят датчик PR6423 и преобразователь CON010. В зависимости от расстояния установки может потребоваться дополнительный удлинительный кабель Epro (5 м или 10 м). Пожалуйста, укажите необходимую общую длину кабеля при заказе.