VE4003S6B1 DeltaV | KJ3002X1-BF1 Модуль RTD серии M

2026-04-10T11:33:31+08:00

Vendor: Emerson
Type: Датчики температуры RTD
Price: 199.00

Детали продукта

Обзор продукта

Emerson VE4003S6B1 (Альтернативные номера деталей: KJ3002X1-BF1, 12P1732X082) — высокоточная 8-канальная аналоговая карта входов RTD/Ом , разработанная для распределённой системы управления (DCS) DeltaV серии M. Этот модуль специализируется на преобразовании сигналов сопротивления от датчиков температуры сопротивления (RTD) и прямых Ом-источников в цифровые температурные данные для контроллера DeltaV. Обеспечивая локальную обработку сигналов и А/Ц преобразование на уровне ввода/вывода, VE4003S6B1 гарантирует точный контроль температуры для критически важного технологического оборудования, такого как теплообменники, реакторы и корпуса подшипников.

Расшифровка номера детали

VE4003S6B1: Системный номер детали для сборки модуля входов RTD/Ом.

KJ3002X1-BF1: Идентификационный код аппаратного обеспечения производителя.

12P1732X082: Внутренний справочный номер компонента Emerson.

Технические характеристики

Параметр | Значение
Производитель | Emerson Process Management
Номер модели | VE4003S6B1 / KJ3002X1-BF1
Серия | DeltaV серия M
Тип входа | RTD (Pt100, Cu10 и др.) и Ом
Количество каналов | 8 каналов
Диапазон измерений | 0 до 2000 Ом (зависит от типа RTD)
Разрешение | 16-битное А/Ц преобразование
Изоляция | Каждый канал гальванически изолирован от системы
Питание | 12 В постоянного тока через LocalBus
Рабочая температура | 0°C до +60°C
Вес | 1,10 фунта (0,5 кг)
Состояние | 100% Новый и оригинальный

Преимущества для инженеров

Высокоточное тепловое измерение: Модуль использует 16-битное А/Ц преобразование для фиксации микроскопических изменений сопротивления. Такое высокое разрешение обеспечивает точные показания температуры, позволяя системе DeltaV поддерживать строгий контроль над температурно-чувствительными химическими реакциями.

Встроенная линеаризация: VE4003S6B1 автоматически линеаризует стандартные кривые RTD (например, Pt100) внутри аппаратного обеспечения модуля. Это снижает нагрузку на центральный процессор и гарантирует, что контроллер мгновенно получает точные, масштабированные инженерные единицы ($^{\circ}\text{C}$ или $^{\circ}\text{F}$).

Продвинутая компенсация проводов: Карта поддерживает конфигурации RTD с 2, 3 и 4 проводами. Она автоматически компенсирует сопротивление полевых проводов, устраняя смещения измерений, вызванные длинными кабельными линиями между датчиком и шкафом управления.

Целостность системы благодаря изоляции: Гальваническая изоляция между полевыми каналами и DeltaV LocalBus предотвращает повреждение контроллера из-за электрических помех или замыканий на землю в поле. Такая архитектура гарантирует, что выход из строя одного RTD-датчика не повлияет на всю стойку ввода/вывода.

Модульная горячая замена: Дизайн серии M позволяет снимать и устанавливать VE4003S6B1 при включённой системе. Эта функция «Подключи и работай» обеспечивает возможность обслуживания и ремонта температурных контуров без влияния на соседние точки мониторинга процесса.

Часто задаваемые вопросы

В1: Доступен ли VE4003S6B1, если производитель прекратил выпуск?

О1: Да. Несмотря на официальное снятие с производства, у нас в наличии есть 100% новые и оригинальные устройства. Эти модули запечатаны на заводе и готовы к немедленному использованию в ваших существующих стойках серии M.

В2: Какие типы RTD поддерживает эта карта?

О2: VE4003S6B1 поддерживает распространённые промышленные RTD, включая Pt100 (платина 100 Ом), Pt1000, Cu10 (медь) и различные никелевые типы. Каждый из 8 каналов можно настраивать независимо через программное обеспечение DeltaV Explorer.

В3: Можно ли использовать этот модуль для измерения простого сопротивления (Ом), а не температуры?

О3: Абсолютно. Модуль функционирует как высокоточный омметр. Вы можете настроить каналы для отображения сырых значений сопротивления (до 2000 Ом), что делает его подходящим для датчиков положения или других резистивных преобразователей.

В4: Требуется ли для этой карты специальный клеммный блок?

О4: Да. VE4003S6B1 требует стандартный клеммный блок серии M. В зависимости от предпочтений по проводке можно использовать либо общий клеммный блок, либо индивидуальный винтовой клеммный блок для подключения RTD с 3 или 4 проводами.