Модуль интерфейса термопары Новый | Foxboro RH926EQ FBM202

2026-04-13T14:00:49+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Foxboro I/A Серия
Price: 190.00

Обзор продукта

Foxboro FBM202 (номер детали: P0962EQ) является высокоточным 8-канальным аналоговым входным интерфейсом для распределённых систем управления Foxboro I/A Series и Evo™. Этот модуль специализируется на приёме низкоуровневых милливольтовых (мВ) сигналов и стандартных термопар (типов J, K, T, E, N, S, R, B). Он предоставляет критически важные данные о температуре в DCS для управления печами, мониторинга котлов и анализа выхлопа турбин. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным, гарантируя заводскую калибровку и высочайшую стабильность сигнала.

Технические характеристики

Характеристика | Детали спецификации
Производитель | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / номер детали | FBM202 / P0962EQ (заменяет P0926EQ / RH926EQ)
Входные каналы | 8 изолированных каналов для термопар/мВ
Канал CJC | 1 изолированный RTD-канал для компенсации опорного соединения
Диапазон входных сигналов | –10,5 мВ до +69,5 мВ
АЦП | 16-битный Sigma-Delta на канал
Точность | ±0,1% от показания
Изоляционное напряжение | 1500 В постоянного тока (между каналами и землёй)
Питание | 24 В постоянного тока (+5% / –10%)
Класс защиты окружающей среды | ISA класс G3 (жёсткие промышленные условия)
Рабочая температура | –20°C до +70°C

Преимущества для инженеров

Точная компенсация холодного спая: FBM202 включает выделенный изолированный RTD-канал специально для компенсации опорного соединения (CJC). Это встроенное аппаратное решение компенсирует изменения температуры окружающей среды в точке подключения, обеспечивая высокоточные абсолютные измерения температуры без необходимости внешних устройств компенсации.

Продвинутое обнаружение обрыва: Модуль в реальном времени контролирует целостность термопар. При разрыве или неисправности провода датчика FBM202 немедленно генерирует сигнал обнаружения обрыва (индикация повышения сигнала), позволяя системе управления перейти в безопасный режим и предотвратить перегрев процесса.

Высококачественная изоляция 1500 В: Каждый канал имеет полную гальваническую изоляцию с номиналом до 1500 В постоянного тока. Эта надёжная защита устраняет ошибки из-за петли заземления и предотвращает распространение высоковольтных импульсов от полевых датчиков к процессорным контроллерам, что особенно важно на электростанциях и металлургических производствах.

Высокое разрешение преобразования сигнала: Используя 16-битные Sigma-Delta АЦП, модуль обеспечивает исключительное разрешение для малейших изменений напряжения. Он фильтрует промышленный шум и электромагнитные помехи (EMI) с помощью настраиваемого времени интеграции, гарантируя стабильные данные в электрически «шумных» зонах рядом с крупными электродвигателями или распределительными щитами.

Прочный защитный слой класса ISA G3: Для защиты от коррозионно-активных промышленных газов, таких как сероводород и хлор, FBM202 имеет класс защиты ISA G3. Этот защитный конформный слой обеспечивает работоспособность модуля в шкафах без климат-контроля или на морских платформах.

Часто задаваемые вопросы

Какие номера деталей заменяет P0962EQ?

P0962EQ — это современная высокопроизводительная версия, которая заменяет более старые варианты, включая P0926EQ и RH926EQ. Он полностью совместим с существующими базовыми платами I/A Series 200.

Как модуль реагирует на отказ датчика?

FBM202 оснащён встроенной функцией обнаружения обрыва. При обнаружении разрыва цепи термопары он автоматически повышает сигнал, предупреждая оператора и логику DCS о неисправности датчика.

Поддерживает ли модуль одновременную работу с разными типами термопар?

Да. Каждый из 8 каналов можно настроить независимо для разных типов термопар (например, тип K на канале 1 и тип J на канале 2) или стандартных милливольтовых входов через системное программное обеспечение.

Это новый оригинальный блок или «б/у» GPP?

Хотя на некоторых рынках торгуют «б/у» запасами GPP (General Purpose Process), мы предлагаем этот блок 100% новым и оригинальным. Он поставляется в оригинальной заводской упаковке и соответствует всем современным промышленным сертификатам и стандартам безопасности Schneider-Foxboro.