Изолированный по каналу монитор напряжения RH914TD Foxboro FBM207（副本）

2026-04-13T13:54:45+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Изолированные интерфейсы каналов
Price: 190.00

Обзор продукта

Foxboro FBM207 (номер детали: P0914TD) является интерфейсом с высоким уровнем плотности, 16-канальным дискретным входом и мониторингом напряжения для распределённой системы управления Foxboro I/A Series (DCS). Этот модуль захватывает критически важные цифровые сигналы с полевых устройств, таких как переключатели, реле и другие устройства с контактным датчиком, обеспечивая обновления статуса в реальном времени для процессора управления. Он поддерживает широкий диапазон промышленных уровней напряжения, включая высоковольтные AC/DC приложения, при этом сохраняя полную целостность сигнала. Мы поставляем этот модуль как 100% новый и оригинальный, гарантируя, что ваши системы блокировки и цепи мониторинга сигнализации соответствуют строгим заводским стандартам производительности.

Технические характеристики

Характеристика | Детали спецификации
Производитель | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / номер детали | FBM207 / P0914TD
Количество каналов | 16 индивидуально изолированных входов
Тип входа | Мониторинг напряжения / обнаружение сухих контактов
Совместимость по напряжению | 15–60 В DC, 120 В AC / 125 В DC, 240 В AC
Уровень изоляции | 1500 В AC (гальваническая изоляция между каналами)
Время отклика | <10 мс
Частотный отклик | До 250 Гц (высокоскоростное обнаружение импульсов)
Потребление энергии | 8–10 W (типично)
Рабочая температура | –20°C до +70°C
Класс защиты окружающей среды | ISA класс G3 (жёсткие условия эксплуатации)

Преимущества для инженеров

Изоляция каналов высокого напряжения: P0914TD обеспечивает надёжную гальваническую изоляцию (до 1500 В AC) для каждого отдельного канала. Это защищает внутреннюю шину DCS Fieldbus от электрических перенапряжений с полевой стороны и исключает взаимные помехи между каналами, даже при мониторинге высоковольтных цепей 240 В AC.

Точное обнаружение импульсов: С частотным откликом до 250 Гц FBM207 фиксирует быстрые дискретные события без пропуска импульсов. Эта возможность делает его предпочтительным выбором для записи последовательности событий (SOE) и высокоскоростной логики блокировок.

Настраиваемая цифровая фильтрация: Модуль включает фильтрацию входных сигналов с настраиваемым временем (1–255 мс). Это позволяет инженерам подавлять дребезг контактов и электрические помехи в условиях с интенсивным использованием коммутационного оборудования, обеспечивая срабатывание логики системы только при действительных изменениях состояния.

Резервированная безопасность Fieldbus: P0914TD передаёт данные через два резервных канала Fieldbus. Если один канал связи повреждается или подвергается помехам, модуль автоматически переключается на второй канал, обеспечивая непрерывный поток данных к процессору управления.

Прочная промышленная защита: Каждое устройство имеет класс защиты ISA G3. Модуль выдерживает коррозионные атмосферы, высокую влажность и загрязнения воздуха, характерные для нефтеперерабатывающих заводов и химических производств.

Часто задаваемые вопросы

Поддерживает ли FBM207 P0914TD входы с сухими контактами?

Да. P0914TD обрабатывает как мониторинг напряжения, так и обнаружение сухих контактов. При использовании с соответствующим терминальным блоком модуль обеспечивает необходимый ток смачивания для контроля положений механических переключателей и реле.

Можно ли использовать этот модуль для приложений Sequence of Events (SOE)?

Безусловно. Быстрое время отклика модуля (<10 мс) и высокий частотный отклик (250 Гц) позволяют точно фиксировать временные метки дискретных событий, что важно для анализа причин в системах с критическими требованиями безопасности.

Является ли FBM207 P0914TD модулем с горячей заменой?

Да, в зависимости от конфигурации базовой платы. FBM207 поддерживает горячую замену, позволяя обслуживающему персоналу заменять модуль без отключения полевых проводов и питания всей базовой платы, что минимизирует простой процесса.

В чём разница между этим и не изолированными модулями?

Неизолированные модули часто имеют общий общий провод, что может привести к сбоям всей системы при возникновении замыкания на землю. P0914TD оснащён гальванической изоляцией между каналами, что гарантирует локализацию неисправности на одном входе без влияния на остальные 15 каналов и шину DCS.