FBM207 Foxboro P0917JS Изолированный интерфейс для обнаружения контакта

2026-04-13T10:56:09+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Мониторинг напряжения
Price: 190.00

Обзор продукта

Foxboro FBM207 (номер детали: P0917JS) служит интерфейсом для 16-канального дискретного ввода и мониторинга напряжения для распределённых систем управления Foxboro I/A Series и Evo™. Этот модуль захватывает сигналы с полевых переключателей, реле и твердотельных устройств, преобразуя их в управляемые данные для процессорного контроллера. Он отлично подходит для критически важных технологических процессов, поддерживая мониторинг последовательности событий (SOE) и высокоскоростное обнаружение импульсов. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным, обеспечивая максимальную целостность сигнала для вашей безопасности и контуров управления.

Технические характеристики

Характеристика | Детали спецификации
Производитель | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / номер детали | FBM207 / P0917JS
Входные каналы | 16 изолированных дискретных входов
Типы входов | Мониторинг напряжения, сухие контакты, твердотельное обнаружение
Диапазон напряжения (через TA) | 15–60 В DC, 120 В AC/125 В DC, 240 В AC
Порог логической 1 | 80–132 В AC / 75–150 В DC (типично для P0917JS TA)
Потребляемая мощность | 3 W
Время отклика | 10 мс (типично)
Обнаружение импульсов | До 250 Гц
Класс защиты окружающей среды | ISA класс G3 (жёсткие условия эксплуатации)
Рабочая температура | –20°C до +70°C

Преимущества для инженеров

Высокая электрическая защита: FBM207 P0917JS оснащён гальванической развязкой между каналами. Такая архитектура предотвращает распространение электрических неисправностей с одного полевого узла на другие каналы и защищает внутреннюю шину DCS, обеспечивая бесперебойную работу системы в нестабильных электрических условиях.

Резервирование для высокой доступности: Модуль поддерживает резервные конфигурации. В критически важных приложениях два модуля работают совместно, чтобы одиночный сбой оборудования не прерывал сбор сигналов и не ставил под угрозу безопасность объекта.

Оптимизированная фильтрация сигналов: Модуль предлагает настраиваемое время фильтрации входных сигналов (4–32 мс). Это позволяет инженерам устранить дребезг контактов и электрические помехи от механических переключателей, гарантируя, что контроллер обрабатывает только достоверные изменения состояния.

Устойчивость к жёстким условиям эксплуатации: Каждый блок имеет класс ISA G3. Модуль выдерживает коррозионные атмосферы, включая высокую влажность и химические пары, что делает его идеальным для морских платформ, нефтеперерабатывающих заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов.

Упрощённое обслуживание с горячей заменой: FBM207 поддерживает горячую замену. Сервисные команды могут заменить модуль без отключения питания базовой платы и без отсоединения полевых проводов, что значительно сокращает среднее время ремонта (MTTR).

Часто задаваемые вопросы

Поддерживает ли FBM207 P0917JS мониторинг последовательности событий (SOE)?

Да. Модуль точно фиксирует временные метки дискретных изменений состояния, позволяя DCS восстановить точный порядок полевых событий при аварии или нарушении процесса. Эта функция крайне важна для анализа причин в системах с повышенными требованиями к безопасности.

Можно ли использовать этот модуль для высокоскоростного подсчёта импульсов?

Безусловно. FBM207 обнаруживает импульсы с частотой до 250 Гц без пропусков, что делает его подходящим для мониторинга расходомеров и других полевых устройств с высокочастотными дискретными выходами.

В чём разница между номером детали P0917JS и моделью FBM207?

FBM207 — базовая модель модуля, а P0917JS обозначает версию с высоким напряжением, оптимизированную для приложений с 120 В AC/DC. Обозначение "JS" гарантирует совместимость с терминальными сборками, предназначенными для логических уровней высокого напряжения.

Совместим ли этот блок с более старыми базовыми платами Foxboro I/A Series?

Да. FBM207 P0917JS полностью совместим с традиционными базовыми платами Foxboro и без проблем работает в современных архитектурах EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™).