8-канальный модуль изолированного входа | Foxboro RH927AH FBM214

2026-04-13T11:01:52+08:00

Vendor: Foxboro
Type: Входные модули HART
Price: 190.00

Обзор продукта

Foxboro FBM214 (номер детали: RH927AH) служит высокоточным 8-канальным аналоговым входным интерфейсом для распределённых систем управления Foxboro I/A Series и Evo™. Он объединяет стандартное считывание переменных процесса 4–20 мА с продвинутой цифровой связью HART®. Этот модуль позволяет операторам извлекать вторичные переменные и диагностические данные прогнозирования с интеллектуальных полевых приборов без нарушения основного управляющего сигнала. Мы поставляем это устройство 100% новым и оригинальным, обеспечивая высокую надёжность для управления критически важными активами и промышленного мониторинга.

Технические характеристики

Характеристика | Детали спецификации
Производитель | Foxboro (Schneider Electric)
Модель / номер детали | FBM214 / RH927AH
Количество каналов | 8 индивидуально изолированных каналов
Входной сигнал | 4–20 мА постоянного тока + цифровой HART (FSK)
АЦП | 15-битный сигма-дельта АЦП
Точность | ±0,03% до ±0,05% от полного диапазона
Входное сопротивление | 250 Ом (типично)
Изоляция | Полная гальваническая изоляция каналов друг от друга
Потребляемая мощность | 2,5 W до 8,5 W (зависит от нагрузки)
Скорость обновления | 100 мс на канал
Класс защиты окружающей среды | ISA класс G3 (жёсткие условия эксплуатации)

Преимущества для инженеров

Индивидуальная изоляция каналов: FBM214 RH927AH оснащён полной гальванической изоляцией для каждого из 8 каналов. Такая архитектура устраняет помехи от петли заземления и предотвращает распространение отказа одного полевого прибора на весь модуль, сохраняя целостность сигналов на остальных входах.

Функциональность HART-хоста: Модуль выступает в роли HART-хоста, обеспечивая двунаправленную связь с интеллектуальными передатчиками. Он получает параметры устройства, такие как калибровка датчика и состояние здоровья, что поддерживает проактивные стратегии прогнозного обслуживания и снижает незапланированные простои.

Точное обработка сигналов: Используя высокоразрешающие 15-битные сигма-дельта АЦП, модуль обеспечивает точность до ±0,03%. Такой уровень точности важен для передачи прав собственности, дозирования химикатов и других процессов с высокими требованиями к точности.

Резервирование и высокая надёжность: RH927AH поддерживает конфигурации с резервными модулями. В случае отказа основного модуля резервный сразу же берёт управление на себя через проприетарную шину Foxboro Fieldbus, обеспечивая непрерывность управляющего контура и стабильность процесса.

Защита для жёстких условий эксплуатации: Каждое устройство соответствует стандартам ISA класса G3 по защите от окружающей среды. Модуль устойчив к коррозии от загрязнений воздуха и влаги, что делает его идеальным для морских платформ, очистных сооружений и химических заводов.

Часто задаваемые вопросы

Поддерживает ли FBM214 RH927AH вторичные переменные HART?

Да. Модуль извлекает и обрабатывает вторичные, третичные и четвертичные переменные с устройств с поддержкой HART. Он преобразует эти цифровые данные в параметры, пригодные для использования в DCS для расширенного мониторинга и логики управления.

Как модуль реагирует на отключение питания на стороне поля?

FBM214 предлагает настраиваемые опции отказоустойчивости. Вы можете запрограммировать каждый канал на «удержание последнего значения» или переход к заранее заданному запасному значению (например, 3,8 мА или 21 мА) для оповещения системы о неисправности полевого прибора.

Совместим ли этот модуль с платформами I/A Series и Evo™?

Безусловно. FBM214 RH927AH интегрируется как с устаревшим оборудованием Foxboro I/A Series, так и с современной архитектурой EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™).

Можно ли выполнять конфигурацию устройств через этот модуль?

Да. Благодаря функции HART-хоста FBM214 облегчает удалённую конфигурацию и калибровку устройств с помощью интегрированного программного обеспечения управления активами, исключая необходимость использования портативных коммуникаторов в полевых условиях.