Новый оригинальный Honeywell 8C-PAOH51 аналоговый выход 4-20mA (копия)

2026-04-27T09:20:53+08:00

Type: HART Коммуникация
Price: 320.00

Обзор продукта

Honeywell 8C-PAOH51 (номер детали: 51454355-175) представляет собой высокоточный 16-канальный модуль аналогового выхода (AO) для семейства I/O Honeywell Series C. Этот модуль генерирует критически важные сигналы 4–20 мА для управления исполнительными механизмами, такими как позиционеры клапанов, заслонки и приводы с переменной скоростью. Полностью интегрированный с контроллерами Experion PKS и C300, 8C-PAOH51 поддерживает цифровую связь HART, позволяя инженерам выполнять удалённую калибровку и диагностику интеллектуальных полевых устройств. Мы поставляем этот продукт 100% новым и оригинальным для обеспечения максимальной доступности системы и точности контура.

Технические характеристики

8C-PAOH51 обеспечивает лидирующую в отрасли стабильность сигнала и изоляцию для сложных технологических контуров.

Категория | Характеристика
Каналы выхода | 16 независимых каналов
Диапазон сигнала | 4–20 мА (стандарт); 0–20 мА (опционально)
Поддержка HART | Полный протокол HART на всех каналах
Разрешение | 16-битное ЦАП
Точность | ±0,075% от полной шкалы при 23,5 °C; ±0,15% от полной шкалы (0–60 °C)
Нагрузка | До 750 Ом (при питании 24 В постоянного тока)
Скорость обновления | 100 мс на канал (настраиваемая)
Изоляция | ≥1500 В переменного тока (между каналами и системой)
Рабочая температура | –25 °C до +60 °C
Класс защиты | IP20 (требуется установка в шкаф)

Преимущества для инженеров

Точное управление исполнительным механизмом: 16-битное ЦАП обеспечивает детальное управление положением клапана. Такая точность устраняет колебания процесса и повышает общую эффективность предприятия.

Высококачественная электрическая изоляция: изоляция 1500 В переменного тока защищает контроллер C300 от электрических перенапряжений и петлей заземления на стороне поля. Такая архитектура предотвращает распространение неисправности одного канала на весь модуль ввода-вывода.

Обслуживание с поддержкой HART: модуль обеспечивает двунаправленную связь HART. Службы технического обслуживания могут считывать характеристики перемещения исполнительного механизма и записывать параметры конфигурации прямо из диспетчерской, значительно снижая необходимость выезда на объект и затраты на труд.

Динамическая реакция: время стабилизации выхода менее 10 мс позволяет 8C-PAOH51 справляться с быстрыми изменениями уставок. Это делает его идеальным для высокоскоростных динамических процессов в энергетике и химическом производстве.

Надёжность с возможностью горячей замены: механическая конструкция позволяет «горячее» подключение к Series C IOTA. Вы можете заменить модуль без прерывания питания или связи соседних модулей, обеспечивая круглосуточную работу критически важных процессов.

Часто задаваемые вопросы

1. Поддерживает ли 8C-PAOH51 резервные конфигурации для критических клапанов?

Да. В паре с резервным модулем Series C I/O Termination Assembly (IOTA) 8C-PAOH51 поддерживает полное резервирование. Контроллер C300 управляет бесшовным переключением между основным и резервным модулями AO при возникновении аппаратной неисправности.

2. Что происходит с выходным сигналом при потере связи с контроллером C300?

Модуль поддерживает режим «безопасного состояния» (FAILOPT). При настройке в Experion PKS можно запрограммировать каждый канал на удержание последнего значения или переход к заранее заданному безопасному току (например, 4 мА или 0 мА), чтобы обеспечить безопасное положение полевого оборудования.

3. Можно ли использовать этот модуль для исполнительных механизмов без поддержки HART?

Безусловно. 8C-PAOH51 функционирует как высокопроизводительная стандартная карта аналогового выхода 4-20 мА. Если устройство HART не обнаружено, модуль работает в стандартном аналоговом режиме без дополнительной настройки.

4. Как 8C-PAOH51 реагирует на короткие замыкания в полевых проводах?

Модуль оснащён встроенной защитой от перегрузки по току и короткого замыкания. При возникновении неисправности на полевых проводах модуль ограничивает ток для защиты внутренней схемотехники и генерирует сигнал тревоги в системе Experion в режиме реального времени.