51454470-275 Аналоговая входная карта Honeywell серии 8 с покрытием

2026-04-27T09:06:21+08:00

Type: Аналоговые входные модули
Price: 320.00

Обзор продукта

Honeywell 8C-PAIHA1 (номер детали: 51454470-275) представляет собой интерфейс аналогового входа с высокой плотностью на 16 каналов для платформы ввода-вывода Honeywell серии 8. Он захватывает критически важные сигналы 4–20 мА от полевых передатчиков и обеспечивает полную цифровую передачу данных по протоколу HART. Этот модуль бесшовно интегрируется с контроллерами Experion PKS и C300, служа основой для точного мониторинга процессов в ответственных промышленных условиях. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным с заводским конформным покрытием для увеличения срока службы.

Технические характеристики

8C-PAIHA1 использует передовую технологию iCoupler для обеспечения чистоты сигнала и безопасности системы.

Категория | Характеристика
Входные каналы | 16 однополярных аналоговых входов
Диапазон сигнала | 4–20 мА (поддержка 2-проводных или автономных передатчиков)
Поддержка HART | Одновременная цифровая передача данных на всех 16 каналах
Разрешение А/Ц | 16-битное преобразование
Точность | ±0,075% от полной шкалы при 23,5°C; ±0,15% от полной шкалы (полный диапазон)
Скорость сканирования | 50 мс на канал
Гальваническая развязка | 1000 В переменного тока RMS / ±1000 В постоянного тока
Рабочая температура | –40°C до +85°C
Сертификации | Класс I, раздел 2, группы A-D; зона 2, Ex nA IIC T4
Совместимость с системами | Honeywell серии 8 / контроллеры C300

Преимущества инженерного решения

Высокая устойчивость к помехам: Модуль оснащён коэффициентом подавления синфазного сигнала (CMR) 70 дБ. Он фильтрует электрические помехи от высоковольтного оборудования, обеспечивая стабильные показания 4-20 мА даже на «шумных» производственных площадках.

Интегрированная поддержка HART: В отличие от стандартных аналоговых карт, 8C-PAIHA1 получает многопараметрические данные и диагностику устройств напрямую через протокол HART. Это позволяет проводить предиктивное обслуживание, выявляя дрейф передатчика или отказ датчика до возникновения сбоев в процессе.

Высокая термостойкость: Модуль надёжно работает в диапазоне температур от –40°C до +85°C. Расширенный температурный диапазон позволяет устанавливать устройство в удалённых полевых шкафах без необходимости дорогостоящих систем климат-контроля.

Горячая замена: Конструкция шасси серии 8 позволяет заменять модули «на горячую». Техники могут менять модули при включённом питании, что исключает простой системы и сохраняет непрерывность процесса.

Безопасность для взрывоопасных зон: Благодаря сертификациям класса I раздел 2 и зоны 2, 8C-PAIHA1 обеспечивает безопасную работу в потенциально взрывоопасных средах, характерных для нефтегазовой и химической промышленности.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать 8C-PAIHA1 в резервных конфигурациях?

Да. Архитектура серии 8 поддерживает опциональное резервирование. При установке на резервный IOTA (модуль ввода-вывода) вторичный модуль 8C-PAIHA1 обеспечивает бесшовное переключение при обнаружении внутренней неисправности основного блока.

В чём преимущество версии с покрытием (51454470-275)?

Обозначение «с покрытием» означает, что печатная плата имеет конформное покрытие. Этот защитный слой оберегает чувствительную электронику от влаги, соляного тумана и коррозионных газов (например, H2S), что особенно важно для морских и очистных объектов.

Требуется ли внешнее питание для передатчиков?

Модуль может использовать питание системы через IOTA или внешний источник 24 В постоянного тока. Опция подключения на IOTA определяет, будут ли выходы ссылаться на питание системы серии 8 или на внешнее полевое питание, обеспечивая гальваническую развязку между системой и полем.

Как 16-битное разрешение влияет на управление процессом?

16-битное А/Ц преобразование обеспечивает более 65 000 дискретных уровней сигнала. Такое высокое разрешение позволяет контроллеру C300 обнаруживать малейшие изменения давления или расхода, обеспечивая более точные контурные регулировки и улучшая качество продукции.