8C-TAIX51 Карта ввода 4-20 мА серии 8 Honeywell Оригинал

2026-04-27T09:43:09+08:00

Type: Сигнальный захват 4-20 мА
Price: 320.00

Обзор продукта

Honeywell 8C-TAIX51 (номер детали: 51306979-175) — это высокопроизводительный модуль аналогового ввода, разработанный для архитектуры ввода-вывода серии 8. Этот модуль обеспечивает 16 выделенных каналов для точного считывания токовых сигналов 4-20 мА с полевых передатчиков. Он напрямую интегрируется с контроллерами Honeywell Experion PKS и C300, преобразуя критически важные переменные процесса в 16-битные цифровые значения. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным, с конфигурацией IOTA без резервирования для экономичного и высокоточного мониторинга процессов.

Технические характеристики

8C-TAIX51 обеспечивает высокоскоростное сканирование и надежную обработку сигналов для промышленных автоматизированных систем.

Категория | Характеристика
Входные каналы | 16 каналов
Тип входа | Ток (только 4-20 мА)
Разрешение А/Ц преобразователя | 16 бит
Скорость сканирования входа | 50 мс
Точность | ±0,1% от полной шкалы (типично)
Подавление синфазного сигнала | 70 дБ (постоянный ток до 60 Гц)
Перекрестные помехи | -60 дБ (между каналами)
Максимальное входное напряжение | ±30 Вольт
Рабочая температура | –40°C до +70°C
Габариты | 4,1 см x 18,6 см x 12,9 см
Вес | 0,26 кг до 0,3 кг

Преимущества для инженеров

Быстрое считывание сигналов: скорость сканирования входа 50 мс обеспечивает контроллеру получение данных в реальном времени с объекта. Такая скорость позволяет точнее управлять процессами с динамическими изменениями, например, при мониторинге турбин или химических реакций.

Высокоточная детализация: 16-битный А/Ц преобразователь обеспечивает исключительную точность, позволяя системе обнаруживать малейшие изменения в токовых сигналах 4-20 мА. Эта точность снижает ошибки измерений и повышает общий выход продукции.

Эффективное подавление помех: с коэффициентом подавления синфазного сигнала 70 дБ, 8C-TAIX51 эффективно фильтрует промышленный электрический шум. Это гарантирует целостность сигнала даже при прокладке кабелей рядом с высоковольтным оборудованием или электродвигателями.

Компактный дизайн без резервирования: требование монтажа на 6-дюймовый IOTA и легкий вес (0,26 кг) делают этот модуль идеальным выбором для шкафов с ограниченным пространством, где резервирование не является приоритетом, что значительно снижает затраты на оборудование.

Защищён для работы в суровых условиях: модуль работает в экстремальном температурном диапазоне от -40°C до +70°C. Стандартные меры защиты от воздействия окружающей среды обеспечивают долгосрочную надежность на нефтеперерабатывающих заводах и электростанциях.

Часто задаваемые вопросы

1. Поддерживает ли 8C-TAIX51 входы в милливольтах или термопары?

8C-TAIX51 51306979-175 предназначен исключительно для токовых цепей 4-20 мА. Для термопар или низкоуровневых мВ сигналов следует выбирать специализированную версию модулей серии 8 с входом для термопар, обеспечивающую правильную компенсацию холодного спая.

2. Можно ли установить этот модуль на резервируемый IOTA?

8C-TAIX51 разработан для нерезервируемых применений. Обычно он монтируется на 6-дюймовый нерезервируемый IOTA. Для критически важных цепей с требованием резервирования следует использовать модуль с поддержкой резервирования и соответствующий IOTA.

3. Поддерживает ли этот модуль горячую замену?

Да. Как и большинство компонентов серии Honeywell 8, 8C-TAIX51 поддерживает горячую замену. Вы можете извлекать и заменять модуль без отключения полевых проводов и без остановки всего стойки ввода-вывода.

4. Какова стандартная гарантия на новый блок?

Мы предоставляем 12-месячную гарантию на все новые и оригинальные модули 8C-TAIX51. Каждый блок проходит строгие заводские испытания для соответствия высоким стандартам качества Honeywell перед отправкой.