Honeywell FC-TSAI-1620M 16-канальный аналоговый вход FTA

2026-04-27T10:23:13+08:00

Type: Honeywell Safety Manager
Price: 320.00

Обзор продукта

Honeywell FC-TSAI-1620M представляет собой высоконадежный модуль оконечного подключения (FTA), разработанный для платформ Honeywell Safety Manager и Experion PKS. Этот модуль обеспечивает 16 каналов точной аналоговой обработки сигналов, выступая в качестве критически важного интерфейса между полевыми передатчиками (давление, расход, температура) и модулем безопасности SAI-1620m. Спроектирован для систем безопасности с высокой надежностью (SIS), он гарантирует точность 0,1% для надежного мониторинга процессов. Мы поставляем этот блок 100% новым и оригинальным, чтобы соответствовать строгим требованиям сертифицированных контуров безопасности.

Технические характеристики

FC-TSAI-1620M обеспечивает высокоточное преобразование и надежную защиту для критически важных входов безопасности.

Категория | Характеристика
Входные каналы | 16 (организованы в 2 группы по 8)
Диапазон входного сигнала | 0–25 мА (поддержка стандарта 4–20 мА)
Входное сопротивление | 250 Ом (±1%)
Выход на модуль | 0–4 В постоянного тока (точность 0,1%)
Внешнее питание | 30 В постоянного тока
Предохранитель | 315 мАТ медленного действия (5 × 20 мм)
Класс безопасности | Сертификация TÜV SIL3
Клеммы подключения | Винтовые клеммы, макс. 2,5 мм² (AWG 14)
Крепление | DIN-рейка TS32 / TS35 × 7,5
Габариты | 210 × 70 × 60 мм

Преимущества конструкции

Сертифицированный путь безопасности SIL3: Этот FTA соответствует требованиям TÜV SIL3, что делает его подходящим для систем аварийного отключения (ESD) и систем пожарной и газовой сигнализации (F&G). Он сохраняет целостность сигнала в условиях, где отказ недопустим.

Поддержка двух передатчиков: Модуль работает как с активными, так и с пассивными передатчиками. Он обеспечивает до 120 мА при 30 В постоянного тока для питания пассивных контуров, устраняя необходимость в отдельном оборудовании для распределения питания в полевых условиях.

Точное отображение сигналов: Устройство преобразует полевые сигналы 0–20 мА в высокоточный выход 0–4 В постоянного тока для модуля SAI-1620m. Точность 0,1% гарантирует выполнение логики безопасности на основе максимально точных данных.

Надежная защита цепей: Каждый канал оснащен предохранителем медленного действия на 315 мАТ. Такая защита изолирует неисправности в полевых проводках, предотвращая повреждение центрального контроллера безопасности или соседних входных каналов при коротких замыканиях.

Упрощенная проводка в полевых условиях: Винтовые клеммы высокой плотности поддерживают провода диаметром до 2,5 мм² (AWG 14). Организованная компоновка уменьшает беспорядок в шкафу и ускоряет ввод в эксплуатацию при плановых остановках завода.

Промышленная прочность: Стандартное конформное покрытие защищает печатную плату от влаги и коррозионно-активных атмосферных загрязнителей, обеспечивая долгий срок службы в суровых условиях нефтеперерабатывающих и химических заводов.

Часто задаваемые вопросы

1. Как FC-TSAI-1620M работает с пассивными полевыми передатчиками?

FTA включает цепь ограничения тока, которая обеспечивает до 120 мА для пассивных передатчиков. Встроенное распределение питания упрощает архитектуру шкафа, устраняя необходимость в внешних шинах питания для двухпроводных контуров.

2. Совместим ли FC-TSAI-1620M с системами Experion PKS без функций безопасности?

Хотя модуль в первую очередь разработан для Honeywell Safety Manager (SIL3), он интегрируется с системами Experion PKS, использующими контроллеры Safety Manager для надежного мониторинга и управления процессами.

3. Какое обслуживание требуется для входных предохранителей?

Модуль использует стандартные предохранители медленного действия 315 мАТ размером 5 × 20 мм. Вы можете легко получить доступ и заменить эти предохранители на FTA без снятия всего блока с DIN-рейки, что минимизирует время простоя при обслуживании.

4. Поставляется ли этот модуль с сертификатом подлинности?

Мы поставляем FC-TSAI-1620M 100% новым и оригинальным в заводской запечатанной упаковке. Каждый блок соответствует строгим стандартам производства Honeywell для оборудования с рейтингом безопасности и включает стандартную 12-месячную гарантию.