Цифровой выходной 16-канальный модуль | Honeywell 51454472-175（副本）

2026-04-27T10:05:41+08:00

Type: 24В постоянного тока дискретный выход
Price: 320.00

Обзор продукта

Honeywell 8C-PDODA1 (номер детали: 51454472-175) является высокопроизводительным модулем цифрового выхода (DO) в семействе Honeywell Series 8 I/O. Этот модуль обеспечивает 16 независимых дискретных выходных каналов 24 В постоянного тока, предназначенных для управления полевыми устройствами, такими как соленоиды, реле и индикаторы. Полностью интегрированный с средой Experion PKS и контроллером C300, 8C-PDODA1 гарантирует точное и быстрое управление критически важными промышленными процессами. Мы поставляем этот блок в 100% новом оригинальном и заводском запечатанном состоянии, чтобы обеспечить максимальную надежность системы.

Технические характеристики

8C-PDODA1 обеспечивает надежные коммутационные возможности с встроенной защитой для жестких промышленных цепей.

Категория | Характеристика
Выходные каналы | 16 независимых цифровых выходов
Тип сигнала | Дискретный выход 24 В постоянного тока
Нагрузка | Поддержка индуктивных и резистивных нагрузок
Время отклика | <1 мс скорость переключения
Изоляция | Между каналами и между каналом и системой
Рабочее напряжение | 24 В постоянного тока (подается через базу I/O)
Рабочая температура | –40°C до +70°C
Температура хранения | –40°C до +85°C
Габариты | 6,1 см x 15,3 см x 14,4 см
Вес | 0,3 кг до 0,35 кг
Сертификаты | CE, UL, CSA, ATEX

Преимущества для инженеров

Высокоскоростное дискретное управление: Модуль обеспечивает время отклика менее 1 мс. Эта быстрая коммутационная способность позволяет точно управлять исполнительными механизмами, что критично для защитных блокировок и быстродействующей логики последовательностей.

Всесторонняя защита цепей: Каждый канал оснащен встроенной защитой от перегрузки по току, короткого замыкания и перенапряжения. Это предотвращает распространение электрических неисправностей с полевой стороны на шину I/O или повреждение контроллера C300.

Продвинутая диагностика неисправностей: 8C-PDODA1 постоянно контролирует состояние выходов и целостность каналов. Он обнаруживает и сообщает о сбоях сигнала в реальном времени на станцию Experion PKS, позволяя обслуживающему персоналу мгновенно выявлять обрывы проводов или отказавшие полевые устройства.

Термостойкость и устойчивость к окружающей среде: С рабочим диапазоном от -40°C до +70°C этот модуль надежно работает в неотапливаемых полевых шкафах. Защитное покрытие оберегает печатную плату от влаги, пыли и коррозионно-активных промышленных газов.

Оптимизированное обслуживание (горячая замена): Архитектура шасси Series 8 поддерживает горячую замену. Вы можете заменить модуль 8C-PDODA1 без отключения питания остальной части стойки, обеспечивая отсутствие простоев для не затронутых технологических контуров.

Часто задаваемые вопросы

1. Какие типы полевых нагрузок может напрямую управлять 8C-PDODA1?

8C-PDODA1 управляет как индуктивными, так и резистивными нагрузками. Обычно он используется для управления соленоидными клапанами 24 В постоянного тока, промежуточными реле, контактами пускателей двигателей и индикаторными лампами на производстве.

2. Обнаруживает ли модуль состояние «обрыв провода» на выходе?

Да. Модуль оснащен продвинутой диагностикой, которая контролирует состояние выхода. Если провод оборвется или катушка выйдет из строя в поле, система сгенерирует диагностическую тревогу в журнале событий Experion PKS для оповещения оператора.

3. Есть ли разница между 51454472-175 и более старыми версиями?

51454472-175 — это последний номер детали, указанный производителем для 8C-PDODA1, соответствующий современным промышленным стандартам оборудования Series 8 и обеспечивающий полную совместимость с современным программным обеспечением контроллера C300.

4. Как подается питание 24 В постоянного тока на выходы?

Питание 24 В постоянного тока обычно подается через базу I/O Series 8 (IOTA). Это обеспечивает чистое, регулируемое распределение питания для всех 16 выходных каналов при сохранении электрической изоляции от управляющей логики.