16-канальный модуль безопасного аналогового входа | Honeywell FC-SAI-1620M（副本）

2026-04-27T10:40:44+08:00

Type: Аппаратное обеспечение с сертификатом SIL3
Price: 320.00

Обзор продукта

Honeywell FC-SAI-1620M (SAI-1620m) является основным модулем безопасного аналогового входа (SAI) для платформ Honeywell Safety Manager и Experion PKS. Этот модуль высокой плотности оснащён 16 независимыми каналами, предназначенными для точного и с минимальными помехами считывания критически важных сигналов 4–20 мА с полевых передатчиков. Разработанный для систем безопасности (SIS), FC-SAI-1620M обеспечивает аппаратную надёжность, необходимую для аварийного отключения (ESD) и критического мониторинга. Мы предлагаем этот модуль 100% новый и оригинальный в заводской упаковке, чтобы гарантировать соответствие ваших контуров безопасности стандарту TÜV SIL3.

Технические характеристики

FC-SAI-1620M использует входы с высоким сопротивлением и точный этап А/Ц преобразования для обеспечения целостности сигнала на всех 16 каналах.

Категория | Характеристика
Входные каналы | 16 безопасных аналоговых входов
Диапазон входа | 0 до 4,1 В (поддержка 4–20 мА через FTA)
А/Ц преобразователь | 12-битный с погрешностью ±1 LSB
Погрешность модуля | < 0,25% полного масштаба
Входное сопротивление | > 1 МОм (высокое сопротивление)
Требования к питанию | 5 В постоянного тока (35 мА) и 24 В постоянного тока (35 мА)
Максимальный абсолютный сигнал | ±36 В постоянного тока
Перекрёстные помехи | > 60 дБ (минимальные помехи)
Сертификация безопасности | TÜV SIL3
Крепление | Крепление на DIN-рейку (через IOTA/FTA)
Рабочая температура | 0 °C до +60 °C

Преимущества конструкции

Очень низкие перекрёстные помехи: Модуль обладает коэффициентом подавления перекрёстных помех более 60 дБ. Эта продвинутая электрическая изоляция гарантирует, что колебания сигнала на одном канале не влияют на показания соседних, сохраняя чистоту данных в шкафах высокой плотности.

Целостность SIL3 для контуров безопасности: Имея сертификат TÜV SIL3, FC-SAI-1620M выполняет логику в критически важных для безопасности приложениях. Он обеспечивает отказоустойчивую работу, необходимую для нефтеперерабатывающих заводов, химических предприятий и электростанций.

Точное А/Ц преобразование: 12-битный А/Ц преобразователь с погрешностью ±1 LSB обеспечивает детальное разрешение аналоговых сигналов. Такая точность позволяет обнаруживать малейшие отклонения процесса, обеспечивая более быстрый отклик при аварийных ситуациях.

Надёжная защита входов: Модуль выдерживает максимальный абсолютный входной сигнал ±36 В постоянного тока. Эта устойчивость защищает внутреннюю логику от ошибок в проводке, перенапряжений и возможных условий превышения напряжения.

Продвинутая аппаратная диагностика: SAI-1620m постоянно контролирует состояние внутренних компонентов и каждого канала. Он обнаруживает обрывы, короткие замыкания и аппаратные сбои, немедленно вызывая тревоги в системе Safety Manager для обеспечения «безопасного отказа».

Бесшовная интеграция в систему: Специально разработанный для экосистемы Safety Manager, модуль нативно интегрируется с Experion PKS. Это позволяет инженерам управлять данными безопасности и управления процессом через единый интерфейс, сохраняя физическое и логическое разделение безопасности.

Часто задаваемые вопросы

1. Требуется ли для FC-SAI-1620M специальный Field Termination Assembly (FTA)?

Да. Для подключения к стандартным полевым передатчикам 4-20 мА FC-SAI-1620M обычно используется FTA (например, FC-TSAI-1620M). FTA обеспечивает необходимые прецизионные резисторы 250 Ом для преобразования токовых сигналов в диапазон 0–4,1 В, требуемый картой.

2. Подходит ли этот модуль для активных и пассивных передатчиков?

FC-SAI-1620M обрабатывает сигналы как от активных (самопитаемых), так и от пассивных (питаемых от контура) передатчиков, при условии, что соответствующий Field Termination Assembly подключён для подачи питания 24 В постоянного тока, если это необходимо.

3. Какое значение имеет 12-битное разрешение для приложений безопасности?

12-битное разрешение обеспечивает 4096 дискретных уровней для сигнала 4-20 мА. Это даёт достаточно детализации, чтобы логика безопасности могла отличать нормальные шумы процесса от реального тренда к установке безопасности, снижая вероятность ложных срабатываний.

4. Как подтвердить совместимость с суффиксом "M"?

Суффикс "M" в FC-SAI-1620M часто обозначает конкретную версию аппаратного обеспечения или покрытие, подходящее для современных систем Safety Manager. Мы поставляем последнюю оригинальную заводскую версию, чтобы обеспечить полную совместимость с вашими существующими контроллерами C300 и Safety Manager.