Модуль входа 120V AC IC693MDL340 GE Fanuc PLC

2026-04-23T10:30:13+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: GE Fanuc Серия 90-30
Price: 370.00

Обзор продукта

GE Fanuc IC693MDL340 представляет собой специализированный интерфейс дискретного входа на 120 В переменного тока для платформы ПЛК серии 90-30. Этот 100% новый оригинальный модуль обеспечивает цифровое считывание сигналов с полевых устройств, таких как кнопки, концевые выключатели и датчики приближения, работающих от стандартного напряжения переменного тока. Преобразуя высоковольтные полевые сигналы в логические данные для процессора ПЛК, IC693MDL340 гарантирует надежный контроль состояний процессов в сложных системах автоматизации производства и управления энергопотреблением. Его высокоплотная архитектура на 16 точек максимально эффективно использует пространство в шкафу, обеспечивая при этом превосходную электрическую защиту.

Технические характеристики

Параметр | Детали спецификации
Номер модели | IC693MDL340
Производитель | GE Fanuc (General Electric)
Тип входа | Дискретный вход переменного тока
Количество входов | 16 точек
Номинальное напряжение | 120 В переменного тока
Диапазон напряжения | 0–132 В переменного тока (50/60 Гц)
Конфигурация входов | 2 изолированные группы (по 8 точек в каждой)
Входной ток | 10 мА (типично при номинальном напряжении)
Входное сопротивление | 12 кОм
Изоляционное напряжение | 1500 В RMS (логика – поле)
Время отклика | 25 мс (типично)
Ток шины | 90 мА при 5 В постоянного тока
Рабочая температура | 0°C до +60°C

Преимущества для инженеров

Изолированная архитектура с двумя группами: IC693MDL340 разделяет 16 входов на две независимые группы по восемь точек. Такая конструкция позволяет инженерам подключать разные источники переменного тока или отдельные фазы на одном модуле, предотвращая межцепные ошибки и упрощая прокладку проводки в шкафах с несколькими источниками питания.

Высокое подавление помех: В промышленных условиях возникает значительное электромагнитное излучение (EMI). Этот модуль оснащён аппаратной фильтрацией шума и задержкой отклика 25 мс для устранения «дребезга» контактов механических переключателей, обеспечивая процессору ПЛК получение только корректных, стабилизированных сигналов.

Гальвано-оптическая защита: Оптическая изоляция на 1500 В RMS создаёт физический барьер между полевой проводкой на 120 В переменного тока и чувствительной логикой шины 5 В постоянного тока. Такая защита предотвращает повреждение процессора или соседних модулей из-за высоковольтных переходных процессов или земляных петель.

Мгновенная визуальная диагностика: На передней панели модуля расположены светодиодные индикаторы для каждого канала. Они позволяют обслуживающему персоналу быстро проверить наличие напряжения на модуле без использования мультиметра, значительно сокращая среднее время ремонта (MTTR).

Тепловая эффективность: Потребляя всего 90 мА от шины, IC693MDL340 сохраняет низкий тепловой след. Такая эффективность позволяет создавать высокоплотные конфигурации стоек без превышения тепловых лимитов блока питания и без необходимости дополнительных вентиляторов охлаждения.

Часто задаваемые вопросы

В: Может ли IC693MDL340 обнаруживать сигналы 24 В постоянного тока?

О: Нет. IC693MDL340 специально разработан для сигналов 120 В переменного тока. Внутренняя схема требует синусоидального переменного тока для преодоления входного сопротивления и переключения в состояние «ВКЛ». Для постоянного тока используйте модуль серии MDL6xx.

В: Что произойдет, если напряжение на входе превысит 132 В переменного тока?

О: Работа выше порога 132 В переменного тока может привести к перегреву входных резисторов и повреждению оптических изоляторов. Всегда следите, чтобы напряжение переменного тока оставалось в пределах 0–132 В.

В: Совместим ли этот модуль со всеми базовыми платами серии 90-30?

О: Да. IC693MDL340 устанавливается в любой стандартный слот ввода-вывода базовой платы серии 90-30 на 5 или 10 слотов и полностью совместим со всеми моделями процессоров серии 90-30.

В: Влияет ли время отклика 25 мс на высокоскоростные приложения?

О: Задержка 25 мс рассчитана на стандартные устройства с интерфейсом для человека и механические переключатели. Для сверхвысокоскоростного обнаружения импульсов или обратной связи управления движением рекомендуем использовать модуль высокоскоростного счётчика (APU) или модуль с входом постоянного тока и настраиваемыми фильтрами.