IC695CPK330 GE RX3i процессор с гигабитным Ethernet и OPC-UA

2026-05-01T06:00:05+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Центральные процессоры
Price: 260.00

Обзор продукта

GE Fanuc IC695CPK330 является ведущим вычислительным модулем в платформе PACSystems RX3i, обеспечивая более чем в два раза большую скорость по сравнению с устаревшим CPU320. Оснащён процессором Intel Celeron M с частотой 1 ГГц и 64 МБ выделенной пользовательской памяти, этот ЦПУ справляется с самыми требовательными задачами крупномасштабного управления процессами и автоматизации производства. Встроенный гигабитный Ethernet поддерживает современные промышленные протоколы, включая OPC-UA, PROFINET и Modbus TCP/IP. Мы поставляем этот модуль как 100% новый оригинальный аппаратный продукт, обеспечивающий высокую доступность, резервирование и быструю обработку логики, необходимые для критически важных инфраструктур, энергетики и нефтегазовой отрасли.

Технические характеристики

IC695CPK330 обеспечивает высокую вычислительную плотность и расширенные возможности подключения:

Номер модели: IC695CPK330

Процессор: Intel Celeron M (1 ГГц)

Память пользователя: 64 МБ ОЗУ

Неперезаписываемое хранилище: 64 МБ Flash

Скорость выполнения булевых операций: ~0,2 мкс на инструкцию

Входы/выходы: 32 тыс. дискретных входов/выходов; тысячи аналоговых каналов

Гигабитный Ethernet: 1x порт 10/100/1000 и 1x 2-портовый коммутатор 10/100/1000

Протоколы: OPC-UA сервер, SRTP, Modbus TCP/IP, EGD, PROFINET

USB интерфейс: 1x USB-A 2.0

Расширение памяти: 1x слот CFast (высокоскоростной CompactFlash)

Резервирование: Поддержка горячего резервирования 1:1

Рабочая температура: 0°C до +60°C (32°F до 140°F)

Требования к питанию: 5 В постоянного тока на шине (~1,2 А)

Вес: 400 г (вес с упаковкой 3 кг)

Преимущества для инженеров

IC695CPK330 предлагает технические решения для высокопроизводительных и критически важных систем:

Встроенная интеграция OPC-UA сервера: ЦПУ оснащён встроенным OPC-UA сервером, обеспечивающим безопасную, платформонезависимую связь напрямую с контроллером для SCADA, MES или облачной аналитики. Это устраняет необходимость в промежуточных шлюзах, снижая задержки системы и затраты на оборудование.

Двойной интерфейс гигабитной сети: Три гигабитных Ethernet порта включают встроенный 2-портовый коммутатор. Это позволяет гибко строить цепочки или кольцевые топологии без необходимости внешних промышленных коммутаторов, упрощая сетевую архитектуру для распределённых I/O и PROFINET устройств.

Высокоскоростное хранилище CFast: Модуль использует слот CFast для расширения неперезаписываемой памяти. Этот высокоскоростной интерфейс позволяет быстро загружать большие прикладные программы и обеспечивает надёжное хранение локальных журналов данных и таблиц ошибок при отключениях питания.

Надёжная поддержка резервирования: Специально разработан для «безотказных» систем, IC695CPK330 поддерживает полное резервирование ЦПУ. В случае отказа основного блока управление мгновенно переключается на резервный, обеспечивая стабильность процессов на электростанциях и нефтеперерабатывающих заводах.

Часто задаваемые вопросы

В: Требуется ли для установки IC695CPK330 специальная базовая плата?О: Да. В составе серии PACSystems RX3i этот ЦПУ устанавливается в универсальную шину IC695. Он использует высокоскоростную шину PCI для быстрой связи с I/O и специализированными модулями, при этом совместим со стандартными блоками питания RX3i.

В: Какова максимальная ёмкость входов/выходов, управляемых этим ЦПУ?О: IC695CPK330 управляет до 32 768 дискретных входов и 32 768 дискретных выходов. Его высокоскоростной процессор 1 ГГц обеспечивает время сканирования в субмиллисекундном диапазоне даже при активных тысячах аналоговых и дискретных каналов.

В: Можно ли использовать USB-A 2.0 порт для программирования?О: USB интерфейс в основном поддерживает обновления прошивки и подключение устройств памяти. Основными интерфейсами для программирования и конфигурации через Proficy Machine Edition служат гигабитные Ethernet порты, а USB порт добавляет удобство для локального обслуживания и извлечения данных.

В: Достаточно ли 64 МБ памяти для сложных последовательных функциональных диаграмм (SFC)?О: Абсолютно. Архитектура с 64 МБ ОЗУ оптимизирована для сложных языков программирования, включая SFC, структурированный текст и функциональные блоки. Она предоставляет достаточно места для тысяч логических ступеней и обширного тегирования переменных.