3BSE018161R1 IC694MDL350 GE Изолированный 16-точечный модуль переменного тока (копия)

2026-04-28T16:51:46+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Модули дискретного выхода
Price: 260.00

Обзор продукта

Модуль GE Fanuc IC694MDL350 работает как модуль дискретного выхода высокой плотности для платформы ПЛК PACSystems RX3i. Он обеспечивает 16 независимых изолированных выходных каналов, предназначенных для управления переменными токовыми полевыми устройствами, такими как пускатели двигателей, соленоидные клапаны и индикаторные лампы. Работая при номинальном напряжении 120/240 В переменного тока, этот модуль гарантирует превосходное разделение сигналов, предотвращая влияние электрических помех и земляных петель на логику шины. Мы поставляем этот компонент как 100% абсолютно новый оригинальный аппаратный продукт, специально оптимизированный для высокоскоростной последовательной шины как на универсальных, так и на стандартных базовых платах RX3i.

Технические характеристики

IC694MDL350 обеспечивает надежное переключение переменного тока с следующими техническими параметрами:

Номер модели: IC694MDL350

Совместимость с системой: PACSystems RX3i (требуется прошивка версии 3.5 или выше)

Выходные точки: 16 изолированных каналов

Номинальное напряжение: 120/240 В переменного тока

Диапазон выходного напряжения: 74 до 265 В переменного тока (47 до 63 Гц)

Максимальный ток: 2 Ампера на точку

Минимальный ток нагрузки: 10 мА на точку

Пусковой ток: Максимум 20 Ампер в течение одного цикла

Время отклика: Максимум 1/2 цикла (включение/выключение)

Потребление энергии: 315 мА от 5В шины задней панели

Ток утечки: Максимум 2 мА

Падение напряжения: Максимум 1,5 Вольта

Рабочая температура: 0°C до +60°C

Габариты: Стандартный модуль RX3i на один слот

Преимущества для инженеров

IC694MDL350 решает ключевые задачи производительности и обслуживания в автоматизации технологических процессов:

Изоляция каналов друг от друга: 16 изолированных выходов позволяют модулю управлять полевыми устройствами, питаемыми от разных фаз переменного тока или различных источников питания. Такая изоляция предотвращает распространение одной электрической неисправности на несколько каналов, значительно повышая общую надежность системы.

Умная диагностика ЦПУ: Модуль постоянно контролирует состояние клеммного блока на стороне поля. Он сообщает о любых несоответствиях в проводке или проблемах с подключением клемм непосредственно в ЦПУ RX3i, позволяя операторам выявлять и устранять неисправности через программный интерфейс без необходимости ручного тестирования.

Обработка пусковых токов большой силы: Пусковая способность до 20 Ампер в течение полного цикла позволяет модулю справляться с высокими пусковыми токами индуктивных нагрузок, таких как крупные контакторы и соленоиды. Такая надежность предотвращает ложные срабатывания и преждевременный износ компонентов.

Высокоскоростная производительность последовательной шины: Модуль использует высокоскоростную последовательную шину RX3i. Это обеспечивает обновление всех 16 выходных состояний ЦПУ в рамках одного цикла сканирования, что необходимо для быстрого отклика в синхронизированных упаковочных и транспортировочных приложениях.

Часто задаваемые вопросы

В: Какие клеммные блоки совместимы с IC694MDL350?О: Для этого модуля требуется специальный клеммный блок для подключения полевой проводки. Необходимо использовать либо разъем IC694TBBX32 (коробочного типа), либо IC693TBSX32 (пружинного типа). Обратите внимание, что клеммный блок продается отдельно от модуля.

В: Поддерживает ли IC694MDL350 горячую замену?О: Да. Архитектура PACSystems RX3i поддерживает горячее подключение и отключение IC694MDL350. Это позволяет заменять модуль во время технического обслуживания без отключения питания всего шкафа ПЛК, минимизируя прерывания процесса.

В: Есть ли внутренние предохранители для защиты 16 выходных каналов?О: Нет, IC694MDL350 не содержит внутренних предохранителей. Инженерам рекомендуется обеспечивать внешнюю защиту предохранителями для каждого выходного канала или группы каналов, чтобы защитить модуль и полевую проводку от перегрузок и коротких замыканий.

В: Какое минимальное требование к версии прошивки для ЦПУ RX3i?О: Для обеспечения полной диагностики и совместимости с высокоскоростной шиной ваш контроллер RX3i должен работать на прошивке версии 3.5 или выше. Использование более ранних версий может привести к ошибкам связи или ограниченной диагностике.