Novi originalni Yokogawa CP451-51 32-bitni RISC procesor

2026-04-17T17:36:13+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: DCS procesorski moduli
Price: 240.00

Pregled proizvoda

Yokogawa CP451-51 (CP451 51) funkcioniše kao centralna procesorska jedinica visoke integriteta za CENTUM VP Field Control Units, posebno serije AFV300 i AFV400 (takođe kompatibilan sa AFV10S/D). Ovaj 100% potpuno novi, originalni modul izvršava osnovnu kontrolnu logiku, upravljanje složenim prikupljanjem podataka, i koordinira višestruke protokole komunikacije za velike industrijske pogone. Dizajniran da zameni zastareli CP451-11, CP451-51 integriše 32-bitni RISC procesor za kontinuirano, sekvencijalni, i zadatke upravljanja serijama sa visokom preciznošću. Njegova specijalizovana arhitektura podržava dvostruke redundantne "vruće" režime čekanja, osiguravajući da kritične procesne petlje ostanu aktivne čak i tokom održavanja hardvera ili nepredviđenih kvarova.

Razlaganje broja dela

CP451-51 koristi specifične kodove sufiksa za definisanje ocene otpornosti na okolinu i bezbednost:

Kod sufiksa | Funkcionalni opis
CP451 | Serija osnovnih procesorskih modula
-5 | Standardni tip (Bez zaštite od eksplozije)
1 | ISA Standard G3 konformalni premaz za otpornost na koroziju

Tehničke specifikacije

CP451-51 kombinuje industrijski otpornu memoriju sa visokobrzinskom računarskom snagom.

Specifikacija | Tehnički detalj
Glavni procesor | 32-bitni RISC (VR5432, 133 MHz)
Glavna memorija | 32 MB
Zadržavanje memorije | Do 72 sata putem S9129FA rezervne baterije
Komunikacioni protokoli | Modbus (RTU/ASCII), Ethernet, Fieldbus, Profibus-DP
Redundancija | Podržava dvomodulednu vruću redundanciju
Upravljanje ulazno/izlaznim signalima | Rukuje konverzijom signala, obradom alarma i snimanjem trendova
Radna temperatura | 0°C do 55°C
Stepen zaštite | IP65 (otpornost prednjeg panela na prašinu i prskanje)
Potrošnja energije | < 20 W
Dimenzije | 48 × 96 × 140 mm

Inženjerske prednosti

Yokogawa CP451-51 rešava izazove surovih industrijskih okruženja i kritične dostupnosti sistema:

G3-nivo otpornosti na uslove okoline: Ovaj modul ima ISA Standard G3 usklađeni konformalni premaz. Ovaj zaštitni sloj sprečava koroziju štampane ploče izazvanu sumpor-dioksidom, hlor, ili visoka vlažnost, čineći ga idealnim izborom za petrohemijske rafinerije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Prekid bez prekida: Kada su upareni u dupleksnoj konfiguraciji, dva CP451-51 modula sinhronizuju svoje interne registre podataka u realnom vremenu. Ako primarni CPU zakaže, sekundarni modul preuzima kontrolu u roku od milisekundi, sprečavajući "bumpove" u procesu i osiguravajući kontinuiranu bezbednost.

Višeprotokolni komunikacioni čvorište: Procesor upravlja sa više interfejsa uključujući RS-232C, RS-422/485, i LAN. Ova fleksibilnost omogućava CENTUM VP sistemu da se besprekorno integriše sa PLC-ovima trećih strana, gasni hromatografi, i sisteme upravljanja napajanjem putem Modbus ili Profibus-DP.

Robusni integritet podataka: Integrisana S9129FA baterija čuva 32 MB SDRAM do 72 sata tokom potpunog gubitka napajanja. Ovo osigurava da kontroler zadrži svoj trenutni logički status i istorijske trend podatke, olakšavajući bezbedan i brz oporavak nakon povratka napajanja.

Česta pitanja

Može li CP451-51 zameniti postojeći CP451-11 modul? Da. CP451-51 služi kao direktna, visokoperformansna zamena za CP451-11. Nudi identične fizičke dimenzije i specifikacije montaže za besprekornu "drop-in" nadogradnju.

Da li ovaj modul zahteva specifičan orman? CP451-51 se specifično instalira u AFV300, AFV400, AFV10S, i AFV10D Field Control Unit ormani. Nije kompatibilan sa generičkim PLC-ovima ili ne-Yokogawa backplane-ovima.

Koji je značaj ISA G3 opcije? G3 ocena znači da su elektronske komponente modula zaštićene od veoma korozivnih atmosfera. Ovo je kritičan zahtev za postrojenja smeštena u industrijskim zonama sa visokim nivoima hemijskih zagađivača koji bi inače prouzrokovali prevremeni kvar hardvera.

Kako da upravljam rezervnom baterijom? Sistem pruža dijagnostiku niske baterije putem CENTUM VP softvera. Da bi se održale sposobnosti zadržavanja podataka, Morate napuniti bateriju najmanje 48 sati prilikom prve instalacije ili nakon dužeg perioda skladištenja.