Yokogawa PW482-10 S2 Stil Napajanje 24V DC

2026-04-17T17:57:26+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: Industrijski regulator napona
Price: 240.00

Pregled proizvoda

Yokogawa PW482-10 (PW482 10) služi kao primarni čvorište za regulaciju energije za CENTUM VP i CS 3000 distribuirane kontrolne sisteme (DCS). Ovaj 100% potpuno novi, originalni modul napajanja pretvara širok spektar AC ulaza u stabilne, filtrirane DC napone potrebne za CPU procesore, komunikacione interfejse i I/O module. Dizajniran za zahteve industrijskih operacija 24/7, PW482-10 održava integritet logike suzbijanjem šuma na liniji i zaštitom osetljive elektronike nizvodno od prenaponskih udara. Njegov visokoučinkovit dizajn obezbeđuje doslednu isporuku energije ključnim jedinicama za kontrolu na terenu (FCU), čineći ga stubom pouzdanosti automatizacije cele fabrike.

Razlaganje broja dela

Moduli serije Yokogawa PW482 koriste specifično kodiranje za definisanje nivoa zaštite i termičkih tolerancija:

Suffix/Option | Tehnički opis
PW482 | Osnovna serija modula napajanja
-1 | Uključuje ISA Standard G3 opciju / Prošireni temperaturni opseg (-20°C do 70°C)
0 | Osnovni tip (Bez zaštite od eksplozije)
-S2 | Hardverska revizija stila S2
-10 | Specifični kod napona/standardna konfiguracija

Tehničke specifikacije

PW482-10 kombinuje globalnu kompatibilnost napona sa industrijskom zaštitom visokih performansi.

Specifikacija | Tehnički detalj
Ulazni napon | AC 100–240 V (univerzalni), 50/60 Hz
Izlazni napon | Regulisani DC 5 V / DC 24 V (zavisno od sistema)
Izlazna snaga | 100 W – 150 W (tipično)
Zaštita od korozije | ISA Standard G3 konformni premaz (standardno na -11/51)
Radna temperatura | 0°C do 55°C (standardno) / -20°C do 70°C (G3 verzija)
Zaštitni krugovi | Zaštita od prenapona, preopterećenja, kratkog spoja
Dimenzije | 199,5 × 149 × 32,8 mm
Net težina | 0,7 kg
Montiranje | Standardni DCS šasija / ormar

Inženjerske prednosti

Yokogawa PW482-10 rešava ključne izazove u distribuciji napajanja u složenim automatizovanim okruženjima:

ISA G3 zaštita za korozivna okruženja: Modul sadrži specijalizovani konformni premaz koji ispunjava zahteve ISA Standarda G3. Ovo sprečava kvarove hardvera u postrojenjima sa visokim koncentracijama sumpora, hlora ili drugih korozivnih gasova, koji obično oštećuju standardne bakarne sklopove.

Globalna prilagodljivost mreži: Ulazni napon širokog opsega od 100 do 240 V AC omogućava upotrebu širom sveta bez potrebe za spoljnim transformatorima za snižavanje napona. Interni regulator upravlja fluktuacijama frekvencije (50/60 Hz) kako bi obezbedio potpuno stabilan DC izlaz.

Podrška za redundantnost otporna na greške: Većina CENTUM VP ležišta omogućava ugradnju dva PW482 modula. U redundantnoj konfiguraciji moduli dele opterećenje; ako jedan modul otkaže, drugi odmah preuzima celo električno opterećenje, sprečavajući restart sistema ili prekid procesa.

Proaktivna zaštitna logika: Interni hardver prati uslove prenapona i kratkog spoja. Ako dođe do kratkog spoja na strani polja, PW482-10 izoluje kvar kako bi zaštitio CPU i I/O module vredne hiljade dolara, po potrebi žrtvujući sebe da bi sačuvao integritet podataka celog sistema.

Često postavljana pitanja

Da li mogu zameniti PW482-10 Stil S1 sa Stilom S2?

Da. Stil S2 predstavlja hardversku reviziju koja poboljšava internu efikasnost i termalni menadžment, a pritom zadržava potpunu unazadnu kompatibilnost sa ležištima i konektorima stila S1.

Da li modul zahteva spoljne ventilatore za hlađenje?

PW482-10 se oslanja na prirodnu konvekciju i dizajn protoka vazduha u Yokogawa ormaru. Osigurajte da ventilacija ormara ostane neometana kako ne bi došlo do aktiviranja termalne zaštite i gašenja uređaja.

Da li je rezervna baterija uključena u napajanje?

Ne. PW482-10 obezbeđuje DC naponske vodove. Čuvanje podataka pri potpunom gubitku napajanja (RAM backup) obavlja baterija smeštena na CPU modulu (kao što su CP451 ili CP461), a ne jedinica za napajanje.

Koji je značaj G3 opcije za ovaj modul?

G3 opcija proširuje radni temperaturni opseg i dodaje zaštitni sloj protiv „teških“ atmosferskih uslova. Ako je vaša kontrolna soba blizu hemijskog reaktora ili postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, G3 verzija je obavezna da bi se sprečila prerana oksidacija unutrašnjih komponenti modula.