3BSE022460R1 ABB TU846 Dvostruki komunikacioni interfejs MTU

2026-04-16T14:02:54+08:00

Vendor: ABB
Type: ABB S800 ulazno-izlazni modul
Price: 676.00

Pregled proizvoda

ABB TU846 (3BSE022460R1) funkcioniše kao modul za završnu jedinicu sa visokom dostupnošću (MTU) dizajniran da ugosti redundantne komunikacione interfejse unutar S800 I/O ekosistema. Ovaj specifični MTU omogućava 1+1 konfiguraciju za CI840 ili CI840A PROFIBUS komunikacione interfejse, obezbeđujući da I/O sistem nastavi sa radom čak i ako jedan komunikacioni modul otkaže. On premošćuje jaz između S800 I/O modula na nivou polja i AC 800M kontrolera pružajući stabilnu distribuciju napajanja i redundantne signalne puteve. Ovaj uređaj isporučujemo kao 100% potpuno nov i originalan, u fabrički zapečaćenoj ambalaži, zadovoljavajući stroge standarde industrija sa kritičnim procesima.

Tehničke specifikacije

Karakteristika | Detalji
Broj modela | TU846
ID proizvoda | 3BSE022460R1
Proizvođač | ABB Grupa
Tip | Redundantna modul završna jedinica
Podrška za redundanciju | 1+1 CI840 ili CI840A modula
Ulaz napajanja | 24 V DC (Opseg: 19,2 – 30 V DC)
PROFIBUS interfejs | DSUB9 konektor
Servisni interfejs | RJ45 konektor
Nominalna izolacija | 50 V
Montiranje | DIN šina (horizontalno ili vertikalno)
Radna temperatura | Do 55°C (horizontalno) / 40°C (vertikalno)
Net težina | 0,55 kg
Zemlja porekla | Švedska

Inženjerske prednosti

TU846 3BSE022460R1 pruža mehaničku i električnu osnovu za industrijske mreže bez zastoja:

Arhitektura otporna na greške: Dizajn sa dva slota omogućava smeštaj dva CI840/CI840A modula u 1+1 redundantnoj konfiguraciji. Ako primarni modul naiđe na grešku, sistem neprimetno prebacuje na rezervni modul bez prekida PROFIBUS signala ili kontrole procesa.

Integrisani komunikacioni portovi: Uređaj poseduje namenski DSUB9 konektor za PROFIBUS povezivanje i RJ45 servisne portove. Ovo eliminiše potrebu za spoljnim T-spojnicama ili neurednim kablovima, jer se terminacija sabirnice i razdvajanje signala odvijaju unutar baze MTU-a.

Višenamenska orijentacija: TU846 podržava montiranje na DIN šinu i horizontalno i vertikalno. Ova fleksibilnost omogućava inženjerima da optimizuju protok vazduha i prostor u ormanima, naročito u kontrolnim ormanima sa velikom gustinom opreme.

Pouzdana distribucija napajanja: MTU upravlja ulaznim napajanjem od 24V DC i distribuira ga na oba komunikaciona interfejsa. Robusna izolacija od 50V štiti I/O sabirnicu od prenapona i električnih smetnji.

Mogućnost zamene u radu (hot-swap): Zbog direktnog povezivanja poljskog ožičenja i PROFIBUS kablova na bazu TU846, servisni timovi mogu zameniti komunikacione module dok sistem radi. Ovo smanjuje prosečno vreme popravke (MTTR) i sprečava zaustavljanje procesa.

Česta pitanja

Da li TU846 dolazi sa uključenim CI840 modulima?

Ne. TU846 je samo pasivna završna jedinica. Ona obezbeđuje slotove i priključne terminale za CI840 ili CI840A module, koji se moraju kupiti zasebno.

Koja je maksimalna radna temperatura za TU846?

Uređaj podržava do 55°C (131°F) kada je montiran horizontalno. Ako je potrebno vertikalno montiranje u vašem ormanu, radna granica je 40°C (104°F) radi pravilnog odvođenja toplote.

Da li je 3BSE022460R1 nov ili obnovljen uređaj?

Isporučujemo isključivo 100% potpuno novu, originalnu ABB opremu. Svaki TU846 dolazi u originalnoj fabričkoj ambalaži sa punom 12-mesečnom garancijom proizvođača.

Da li mogu koristiti ovaj MTU za neredundantne primene?

Iako je TU846 posebno dizajniran za redundanciju, može raditi i sa jednim CI840 modulom. Međutim, za neredundantne sisteme, kompaktni MTU sa jednim slotom obično zauzima manje prostora.