SCP461-E1 Yokogawa 400MHz procesorski modul za CENTUM VP

2026-04-17T17:24:30+08:00

Vendor: Yokogawa
Type: DCS procesorski moduli
Price: 240.00

Pregled proizvoda

Yokogawa SCP461-E1 (SCP461 E1) funkcioniše kao centralna procesorska jedinica visoke dostupnosti za distribuirani kontrolni sistem CENTUM VP (DCS). Ovaj potpuno nov, originalni modul predstavlja primarni mozak za AFV30S i AFV40S jedinice za kontrolu na terenu, izvršavajući složenu logiku upravljanja procesima i upravljajući brzim prikupljanjem podataka širom postrojenja. Dizajniran za pouzdanost od ključnog značaja, SCP461-E1 podržava Yokogawinu vlasničku "Pair & Spare" redundantnu arhitekturu. Ova sinhronizacija na hardverskom nivou obezbeđuje neprekidan rad postrojenja čak i u slučaju kvara procesora. Integracijom 400 MHz RISC procesora i Vnet/IP komunikacionih mogućnosti, SCP461-E1 pruža determinističke brzine skeniranja potrebne za velike rafinerije, hemijsku preradu i energetsku infrastrukturu.

Razlaganje broja dela

SCP461-E1 koristi specifične sufikse da označi svoj funkcionalni nivo i kompatibilnost sistema:

Sufiks/Kod | Opis
SCP461 | Serija osnovnih procesorskih modula
-E1 | Poboljšana verzija performansi (podrška za Vnet/IP)
S2 | Specifična revizija sistema / oznaka konfiguracije

Tehničke specifikacije

SCP461-E1 kombinuje brzu memoriju sa industrijskom zaštitom okoline kako bi održao dugoročnu stabilnost sistema.

Parametar | Tehnički detalj
Glavni procesor | 32-bitni RISC industrijski procesor (400 MHz)
Glavna memorija (RAM) | 128 MB brze SDRAM memorije
Nevlatična memorija | 512 MB fleš memorije (rezerva firmvera i konfiguracije)
Mrežni interfejs | Vnet/IP (100 Mbps redundantni Ethernet)
Podrška za redundanciju | Duplex “Pair & Spare” sa automatskom sinhronizacijom
Zaštita okoline | Usklađen sa ISA standardom G3 (Konformni premaz)
Zaštita memorije | Ugrađena baterijska rezerva za nestabilne podatke
Radna temperatura | 0°C do 50°C (32–122°F)
Dimenzije (Š x V x D) | 199,5 mm × 146,5 mm × 32,8 mm
Neto težina | 0,75 kg

Inženjerske prednosti

Yokogawa SCP461-E1 zadovoljava najzahtevnije industrijske automatizacione potrebe kroz specijalizovane hardverske karakteristike:

Neprekidna "Pair & Spare" redundancija: Modul podržava dual-redundantne konfiguracije gde dva procesora istovremeno izvršavaju identičnu logiku. Ako aktivna jedinica otkrije internu nepravilnost, rezervna jedinica preuzima kontrolu bez ijednog milisekunda kašnjenja. Ovo eliminiše prekide u procesu i sprečava bezbednosna gašenja.

Otpornost na korozivne gasove prema ISA G3: Yokogawa primenjuje specijalizovani konformalni premaz na SCP461-E1 sklopove, u skladu sa ISA standardom G3. Ova zaštita sprečava koroziju bakra i srebra u sredinama koje sadrže sumpor ili hlor, kao što su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili hemijske sinteze.

Deterministička Vnet/IP komunikacija: Modul koristi Vnet/IP interfejs za obezbeđivanje brze, 100 Mbps komunikacije sa drugim kontrolnim stanicama. Ovaj protokol daje prioritet kontrolnom saobraćaju u odnosu na opšte podatke, garantujući da kritični alarmi stignu do operaterske konzole bez kašnjenja usled zagušenja mreže.

Izvršavanje logike sa niskom latencijom: 400 MHz RISC procesor upravlja I/O visokog stepena gustine (do hiljada tačaka) dok održava brze i predvidive brzine skeniranja. Ova računarska snaga omogućava implementaciju naprednih kontrolnih strategija kao što je višepromenljiva prediktivna kontrola (MPC) direktno na nivou FCU.

Često postavljana pitanja

Koja je razlika između SCP461-11 i SCP461-E1?

SCP461-E1 ima znatno brži procesor (400 MHz) i proširenu memoriju (128 MB RAM / 512 MB Flash) u poređenju sa ranijim verzijama. Posebno podržava Vnet/IP komunikaciju za savremene AFV30S i AFV40S jedinice za kontrolu polja.

Kako funkcioniše sistem baterijske rezervne energije?

Modul ima ugrađenu bateriju koja održava nestabilnu SDRAM memoriju tokom potpunog nestanka struje. Ovo čuva trenutno stanje procesa i vrednosti promenljivih, omogućavajući kontroleru da odmah nastavi rad kada se struja vrati.

Da li je ovaj modul zamenljiv sa generičkim PLC-ovima?

Ne. SCP461-E1 je vlasnički Yokogawa DCS komponenta. Zahteva specifičan Yokogawa backplane i CENTUM VP inženjerski softver za konfiguraciju. Neće raditi u standardnim PLC ormarima trećih strana.

Mogu li zameniti neispravan modul dok sistem radi?

Ako vaš sistem koristi dupleksnu (redundantnu) konfiguraciju, možete zameniti neispravan SCP461-E1 bez gašenja procesa. Ispravan procesor automatski sinhronizuje svoje podatke i logiku sa novim modulom čim se umetne u backplane.