Izlazni modul 120VAC IC200MDL331 GE Fanuc VersaMax

2026-04-14T16:18:48+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Diskretni izlazni moduli
Price: 400.00

Pregled proizvoda

GE Fanuc IC200MDL331 služi kao interfejs za diskretne izlaze velike kapacitete za VersaMax I/O i PLC porodicu. Pruža osam nezavisnih, pojedinačno izolovanih kanala dizajniranih za prebacivanje AC opterećenja do 120VAC. Omogućavajući potpunu električnu separaciju između kanala, ovaj modul dozvoljava inženjerima da kontrolišu opremu napajanu različitim AC fazama ili odvojenim izvorima napajanja unutar jednog I/O rama. Pouzdano pokreće industrijske aktuatorske uređaje visokog strujnog opterećenja, uključujući velike startere motora, solenoide i indikatore.

Tehničke specifikacije

Specifikacija | Detalji
Broj kanala | 8 (pojedinačno izolovani)
Nazivni napon | 120 volti AC
Opseg izlaznog napona | 85 do 132 volti AC
Izlazna struja po tački | 2,0 ampera (maksimalno)
Struja uključenja | 20 ampera (maksimalno za 1 ciklus)
Vreme odziva | 1/2 ciklusa (maksimalno)
Pad napona | 2,0 volti (maksimalno)
Radna frekvencija | 47 do 63 Hz
Unutrašnja zaštita | Snaber i MOV za svaki izlaz
Struja na leđnoj ploči | 85 mA (maksimalno sa BIU napajanja)
Indikatori statusa | 8 LED dioda za kanale + 1 LED dioda za status modula

Inženjerske prednosti

Superiorna izolacija kanala: Pojedinačna izolacija za svih osam tačaka eliminiše rizik od međusobnog ometanja ili širenja kvara između kola. Ova arhitektura omogućava modulu da bezbedno upravlja opterećenjima iz različitih elektroenergetskih mreža ili faza.

Rukovanje velikom strujom: Dok mnogi PLC izlazi ograničavaju struju na 0,5A, IC200MDL331 podržava do 2,0 ampera po tački. Ovaj snažni kapacitet omogućava direktnu kontrolu teških kontaktora bez potrebe za međukorakom releja.

Integrisana supresija tranzijenata: Svaki izlaz sadrži ugrađeni Snaber i MOV (metal-oksidni varistor). Ovi elementi prigušuju induktivne naponske šiljke i suzbijaju visokofrekventni šum, značajno produžavajući radni vek modula i povezanih uređaja na terenu.

Brza dijagnostička vidljivost: Devet ugrađenih LED dioda pruža trenutnu povratnu informaciju. Osam LED dioda za kanale prati stanje UKLJUČENO/ISKLJUČENO svakog izlaza, dok centralna LED dioda "OK" prati stanje modula, omogućavajući servisnim timovima da rešavaju probleme na terenu bez specijalizovanog softvera.

Fleksibilnost VersaMax sistema: Modul se lako postavlja na bilo koji nosač VersaMax I/O. Ovaj modularni dizajn omogućava zamenu u radu (hot-swapping), gde nosač i softver to dozvoljavaju, i smanjuje ukupni prostor u gustim upravljačkim ormarima.

Česta pitanja

Da li ovaj modul podržava DC opterećenja?

Ne. IC200MDL331 je striktno AC izlazni modul dizajniran za 85-132 VAC. Pokušaj prebacivanja DC opterećenja rezultiraće time da izlaz neće moći da se isključi zbog prirode unutrašnjih Triak/AC prekidačkih komponenti.

Da li je IC200MDL331 100% nov?

Da. Isporučujemo samo originalne, potpuno nove i fabrički zapečaćene GE Fanuc (Emerson) jedinice. Svaki modul dolazi sa standardnom 12-mesečnom industrijskom garancijom.

Da li mogu koristiti ovaj modul za prebacivanje različitih faza 120VAC?

Da. Pošto je svaki kanal pojedinačno izolovan, možete bezbedno prebacivati različite faze preko svih 8 kanala bez rizika od kratkog spoja.

Šta se dešava tokom visokog strujnog udara pri uključenju?

Modul podnosi maksimalni strujni udar od 20 ampera u trajanju od pola ciklusa. Ovo ga čini idealnim za pokretanje induktivnih opterećenja kao što su mali AC motori ili veliki solenoidni ventili koji zahtevaju visok početni impuls struje za pokretanje mehanizma.