GE Fanuc IC200MDL744 Diskretni modul 24VDC sa 32 tačke

2026-04-14T16:36:38+08:00

Vendor: GE Fanuc
Type: Diskretni izlazni moduli
Price: 400.00

Pregled proizvoda

GE Fanuc IC200MDL744 pruža visokogustinski diskretni izlaz za VersaMax I/O platformu. Ovaj modul ima 32 izlazna kontakta konfigurisana za negativnu logiku (sinking) operaciju. Podržava svestrani napon, omogućavajući jednostavnu integraciju sa 5VDC TTL, 12VDC ili 24VDC uređajima na terenu. Dizajniran za aplikacije sa ograničenim prostorom, IC200MDL744 omogućava preciznu kontrolu solenoida, indikatora i malih startnih motora u industrijskim okruženjima visokih brzina.

Tehničke specifikacije

Karakteristika | Specifikacija
Broj kontakata | 32 izlaza (2 grupe po 16)
Tip izlaza | Diskretni, negativna logika (sinking)
Napon (5VDC režim) | 4,75 do 5,25 volti DC
Napon (12/24VDC režim) | 10,2 do 30 volti DC
Izlazna struja | 0,5 ampera po kontaktu (maksimalno)
Izolacija između grupa | 250 VAC kontinuirano; 1500 VAC na 1 minut
Potrošnja sa ležišta | 140 mA @ 5V
Diagnostika | LED indikatori po kontaktu; LED diode OK i Field Power (FLD PWR)
Zaštita | Potrebno je spoljašnje osiguranje (nema unutrašnjeg osigurača)

Inženjerske prednosti

Kompatibilnost sa tri naponska nivoa: Modul radi na 5V, 12V i 24V DC naponskim šinama. Ova fleksibilnost omogućava inženjerima da standardizuju jedan tip modula dok istovremeno povezuju različitu opremu, od TTL nivo elektronike do standardnih 24VDC industrijskih aktuatora.

Visoka gustina ugradnje: Sa 32 izlazna kanala u jednom VersaMax modulu, ova jedinica značajno smanjuje potrebnu dužinu DIN šine i veličinu ormara. Omogućava veliku ekspanziju I/O bez povećanja fizičkog prostora za hardver.

Robusna električna izolacija: Sa izolacijom od 1500V AC između grupa, IC200MDL744 štiti osetljivu PLC ležišnu ploču i logiku od električnih udara i šuma sa terenske strane. Ovo sprečava sistemske kvarove izazvane lokalnim greškama u ožičenju na terenu.

Trenutna vizuelna dijagnostika: Posvećeni LED indikator za svaki izlazni kontakt omogućava brzo održavanje. Tehničari mogu na prvi pogled proveriti logička stanja, dok LED "FLD PWR" potvrđuje prisustvo spoljnog napajanja, značajno skraćujući vreme otklanjanja kvarova tokom puštanja u rad.

Efikasno upravljanje napajanjem: Modul troši maksimalno 140mA sa ležišta, što osigurava da čak i potpuno popunjeni ormari ostanu unutar energetskog budžeta standardnih VersaMax napajanja.

Česta pitanja

Koja je razlika između "negativne logike" i "pozitivne logike"?

IC200MDL744 koristi negativnu logiku (sinking), što znači da modul zatvara putanju do negativne šine (zemlje) za povezani teret. Vaši uređaji na terenu moraju biti povezani na pozitivni izvor napona da bi pravilno radili sa ovim modulom.

Da li ovaj modul dolazi kao nov ili korišćen?

Ovaj IC200MDL744 isporučujemo kao 100% potpuno nov i originalan fabrički zapečaćen proizvod. Iako je ovaj model proizvođač obustavio, naš lager je nov i uključuje punu 12-mesečnu industrijsku garanciju.

Koje mere predostrožnosti treba preduzeti u vezi sa zaštitom izlaza?

Pošto modul nema unutrašnje osigurače, morate instalirati spoljašnje osigurače da zaštitite kola od kratkih spojeva ili preopterećenja u ožičenju na terenu.

Da li mogu koristiti različite napone za dve odvojene grupe?

Da. Pošto modul ima izolaciju između grupa, možete napajati Grupu A sa 5VDC, a Grupu B sa 24VDC, pod uslovom da su zajedničke veze na terenu pravilno odvojene.