FBM237R Foxboro P0914XS Giao diện Analog Cách ly 8 Cổng

2026-04-13T14:07:31+08:00

Nhà cung cấp: Foxboro
Loại: Dòng Foxboro I/A
Giá: 190.00

Tổng Quan Sản Phẩm

Foxboro FBM237R (Mã Sản Phẩm: P0914XS) đóng vai trò là giao diện đầu ra analog cách ly quan trọng cho hệ thống điều khiển phân tán Foxboro I/A Series và Evo™ (DCS). Module này chuyển đổi các lệnh kỹ thuật số từ bộ xử lý điều khiển thành tín hiệu DC chính xác 0–20 mA hoặc 4–20 mA để điều khiển các phần tử điều khiển cuối cùng, bao gồm van điều khiển, bộ truyền động và bộ định vị. Với trọng tâm là độ sẵn sàng cao, FBM237R hỗ trợ ghép đôi dự phòng để loại bỏ điểm lỗi đơn trong các vòng quy trình quan trọng. Chúng tôi cung cấp module này dưới dạng 100% Mới 100% Chính Hãng, đảm bảo hạ tầng tự động hóa của bạn hoạt động với độ chính xác và an toàn được nhà máy bảo đảm.

Thông Số Kỹ Thuật

Tính Năng | Chi Tiết Thông Số
Nhà Sản Xuất | Foxboro (Schneider Electric)
Mẫu / Mã Sản Phẩm | FBM237R / P0914XS
Kênh Đầu Ra | 8 Kênh Cách Ly Riêng Biệt
Phạm Vi Tín Hiệu Đầu Ra | 0–20 mA DC (Có thể cấu hình thành 4–20 mA)
Chuyển Đổi D/A | Độ phân giải 13-bit
Độ Chính Xác Đầu Ra | ±0.05% trên toàn dải
Cách Ly | Cách ly galvanic hoàn toàn (giữa các kênh và đất)
Tiêu Thụ Điện | 5–7 W (Điển hình)
Nhiệt Độ Hoạt Động | –20°C đến +70°C
Tiêu Chuẩn Môi Trường | ISA Lớp G3 (Phủ bảo vệ chống ăn mòn cho môi trường khắc nghiệt)
Vỏ Bọc | Nhôm đùn chắc chắn

Lợi Ích Kỹ Thuật

Dự Phòng Chịu Lỗi: FBM237R cho phép ghép đôi module dự phòng. Trong cấu hình này, hai module chia sẻ cùng hệ thống dây trường qua bộ kết thúc dự phòng. Nếu module chính bị lỗi, module phụ sẽ tiếp quản ngay lập tức mà không làm gián đoạn tín hiệu đầu ra, duy trì điều kiện quy trình ổn định.

Cách Ly Galvanic Ưu Việt: Mỗi kênh được trang bị cách ly galvanic độc lập. Thiết kế này ngăn ngừa hiện tượng vòng đất và nhiễu điện từ lan truyền giữa các kênh hoặc gây hư hại cho bo mạch DCS, điều rất quan trọng với các vòng điều khiển trải dài trên khoảng cách lớn trong nhà máy lọc dầu hoặc nhà máy điện.

Chế Độ An Toàn Nâng Cao: Module cho phép kỹ sư cấu hình hành vi cụ thể khi mất liên lạc. Bạn có thể lập trình mỗi kênh để "Giữ Giá Trị Cuối" hoặc chuyển sang đầu ra "Dự Phòng" đã định trước, đảm bảo các phần tử điều khiển cuối cùng chuyển về trạng thái an toàn khi hệ thống gặp sự cố.

Chống Nhiễu EMI/RFI: Vỏ nhôm đùn chắc chắn cung cấp khả năng bảo vệ vượt trội chống lại nhiễu điện từ và tần số vô tuyến. Lớp chắn vật lý này đảm bảo tín hiệu sạch trong môi trường nhiều nhiễu gần các thiết bị chuyển mạch công suất lớn và biến tần (VFD).

Bảo Trì Thay Thế Nóng Đơn Giản: Module hỗ trợ thay thế nóng trên bản mạch hệ thống. Nhân viên bảo trì có thể thay module bị lỗi mà không cần ngắt nguồn hoặc làm gián đoạn hoạt động của các FBM khác, giảm đáng kể thời gian ngưng hoạt động và rủi ro trong quá trình sửa chữa.

Câu Hỏi Thường Gặp

FBM237R xử lý hệ thống dây trường dự phòng như thế nào?

FBM237R sử dụng bộ kết thúc dự phòng đặc biệt kết hợp tín hiệu từ hai module ghép đôi. Phần mềm quản lý mối quan hệ "Chính/Phụ", đảm bảo chỉ một module điều khiển vòng dòng tại một thời điểm trong khi module còn lại luôn sẵn sàng tiếp quản ngay lập tức.

Tôi có thể dùng FBM237R cho thiết bị 0–20 mA không?

Có. Mặc dù 4–20 mA là tiêu chuẩn công nghiệp, FBM237R hoàn toàn có thể cấu hình phần mềm cho phạm vi 0–20 mA, mang lại sự linh hoạt cần thiết cho các bộ truyền động chuyên biệt hoặc thiết bị cũ.

Lợi ích của độ phân giải 13-bit trong điều khiển van là gì?

Chuyển đổi D/A 13-bit cung cấp khả năng điều khiển dòng điện đầu ra rất chính xác. Độ chính xác này cho phép điều chỉnh vị trí van với các bước rất nhỏ, cải thiện sự ổn định của quy trình và giảm hao mòn cơ học trên bộ truyền động do tín hiệu dao động.

Đơn vị P0914XS này có phải là module đã qua sử dụng hoặc tân trang không?

Không. Chúng tôi cung cấp Foxboro FBM237R P0914XS hoàn toàn dưới dạng 100% Mới 100% Chính Hãng . Mỗi sản phẩm được đóng gói trong bao bì nhà sản xuất gốc và trải qua kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành của Schneider-Foxboro.