VE4002S1T1B2 DeltaV | Thẻ DO cách ly 24VDC dòng M

2026-04-10T10:46:32+08:00

Nhà cung cấp: Emerson
Loại: Mô-đun Đầu ra Rời rạc
Giá: 199.00

Chi Tiết Sản Phẩm

Tổng Quan Sản Phẩm

Emerson DeltaV VE4002S1T1B2 hoạt động như một Mô-đun Đầu Ra Rời Rạc mật độ cao trong hệ thống I/O dòng DeltaV M-series. Mô-đun này cung cấp 8 kênh đầu ra 24 VDC độc lập, cách ly, được thiết kế để điều khiển các thiết bị hiện trường bên ngoài như van điện từ, bộ khởi động động cơ, rơ-le và đèn báo. Là một thành phần quan trọng của Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán DeltaV (DCS), VE4002S1T1B2 đảm bảo thực thi lệnh chính xác và tách biệt điện giữa dây hiện trường và bảng logic. Thiết kế có thể thay nóng cho phép bảo trì và mở rộng hệ thống liền mạch mà không làm gián đoạn hoạt động nhà máy.

Thông Số Kỹ Thuật

Thuộc Tính | Giá Trị
Nhà Sản Xuất | Emerson (Hệ Thống DeltaV)
Mã Số Mô-đun | VE4002S1T1B2
Loại Mô-đun | Đầu Ra Rời Rạc (DO)
Số Kênh | 8 Kênh Cách Ly
Công Suất Đầu Ra | 24 VDC
Cách Ly | Cách ly giữa các kênh và giữa kênh với hệ thống
Kích Thước | 107 mm × 41 mm × 105 mm
Trọng Lượng | 0.20 kg
Tiêu Thụ Điện | Lấy từ bảng mạch I/O DeltaV
Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C đến +60°C
Tình Trạng | 100% Mới Nguyên Bản

Lợi Ích Kỹ Thuật

Bảo Vệ Điện Tốt Hơn: Mỗi trong 8 kênh đều có cách ly galvanic hoàn toàn. Điều này ngăn ngừa vòng đất và bảo vệ bộ điều khiển DeltaV khỏi các xung điện áp cao hoặc lỗi dây hiện trường, duy trì thời gian hoạt động của hệ thống trong môi trường điện nhiễu.

Khóa Cơ Khí Thông Minh: Mô-đun tích hợp hệ thống khóa cơ học độc đáo. Điều này ngăn nhân viên bảo trì lắp nhầm loại mô-đun vào khối đầu cuối, loại bỏ nguy cơ điện áp không phù hợp làm hỏng thiết bị hiện trường.

Thay Nóng Mô-đun: Kiến trúc dòng M-series hỗ trợ lắp đặt "Cắm và Chạy". Bạn có thể tháo hoặc thay thế VE4002S1T1B2 trong khi hệ thống vẫn đang cấp điện, giảm đáng kể Thời Gian Sửa Chữa Trung Bình (MTTR) trong các quá trình quan trọng.

Chẩn Đoán Kênh Thời Gian Thực: Đèn LED tích hợp trên mặt mô-đun cung cấp trạng thái trực quan ngay lập tức cho từng kênh. Người vận hành có thể nhanh chóng nhận biết đầu ra đang hoạt động hoặc lỗi mà không cần vào các menu phần mềm phức tạp.

Thiết Kế Mật Độ Cao: Chiều rộng nhỏ gọn 41mm tối ưu không gian ray trong tủ điều khiển. Mật độ này cho phép nhiều điểm I/O hơn trên mỗi inch tuyến tính, giảm nhu cầu về tủ điều khiển lớn và đắt tiền.

Câu Hỏi Thường Gặp

Q1: Emerson VE4002S1T1B2 là thiết bị mới hay đã qua tân trang?

A1: Chúng tôi cung cấp mô-đun này dưới dạng thiết bị 100% Mới Nguyên Bản của Emerson. Mỗi sản phẩm được đóng gói trong bao bì nhà máy gốc và đi kèm bảo hành đầy đủ 12 tháng.

Q2: Lợi ích của cách ly giữa các kênh là gì?

A2: Cách ly giữa các kênh đảm bảo rằng sự cố điện hoặc chập mạch trên một thiết bị hiện trường (ví dụ: van điện từ) không ảnh hưởng đến 7 kênh còn lại trên mô-đun. Điều này ngăn chặn mất tín hiệu lan rộng và đơn giản hóa việc xử lý sự cố.

Q3: Mô-đun này có cần nguồn điện ngoài cho đầu ra 24 VDC không?

A3: Có. Trong khi logic mô-đun lấy điện từ bảng mạch DeltaV, nguồn 24 VDC phía hiện trường thường được cấp từ nguồn điện lớn bên ngoài kết nối với khối đầu cuối DeltaV.

Q4: Tôi có thể thay thế VE4001 cũ hoặc phiên bản VE4002 trước đây bằng mô-đun này không?

A4: VE4002S1T1B2 thuộc dòng I/O truyền thống M-series đã được thiết lập. Nó tương thích ngược với các khối đầu cuối M-series tiêu chuẩn. Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra phiên bản phần mềm DeltaV để đảm bảo các tập tin định nghĩa phần cứng mới nhất được kích hoạt.