Mô-đun Đầu vào Cách ly 8 Kênh | Foxboro RH927AH FBM214（bản sao）

2026-04-13T11:09:42+08:00

Nhà cung cấp: Foxboro
Loại: Mô-đun Đầu vào HART
Giá: 190.00

Tổng Quan Sản Phẩm

Foxboro FBM214 (Mã Số: RH927AH) đóng vai trò là giao diện đầu vào analog 8 kênh chính xác cao cho hệ thống điều khiển phân tán Foxboro I/A Series và Evo™. Nó tích hợp việc thu thập biến quá trình chuẩn 4–20 mA với giao tiếp kỹ thuật số HART® tiên tiến. Module này cho phép người vận hành trích xuất các biến phụ và dữ liệu chẩn đoán dự đoán từ các thiết bị trường thông minh mà không làm gián đoạn tín hiệu điều khiển chính. Chúng tôi cung cấp thiết bị này với 100% Mới và Chính Hãng, đảm bảo hiệu suất sẵn sàng cao cho quản lý tài sản quan trọng và giám sát công nghiệp.

Thông Số Kỹ Thuật

Tính Năng | Chi Tiết Thông Số
Nhà Sản Xuất | Foxboro (Schneider Electric)
Mẫu / Mã Số | FBM214 / RH927AH
Số Kênh | 8 Kênh Cách Ly Riêng Biệt
Tín Hiệu Đầu Vào | 4–20 mA DC + HART Kỹ Thuật Số (FSK)
Chuyển Đổi A/D | ADC Sigma-Delta 15-bit
Độ Chính Xác | ±0.03% đến ±0.05% trên Toàn Thang
Điện Trở Đầu Vào | 250 Ω (Điển Hình)
Cách Ly | Cách Ly Toàn Phần Giữa Các Kênh
Tiêu Thụ Năng Lượng | 2.5 W đến 8.5 W (Phụ Thuộc Tải)
Tốc Độ Cập Nhật | 100 ms mỗi kênh
Đánh Giá Môi Trường | ISA Lớp G3 (Môi Trường Khắc Nghiệt)

Lợi Thế Kỹ Thuật

Cách Ly Kênh Riêng Biệt: FBM214 RH927AH có cách ly galvanic hoàn toàn cho từng trong số 8 kênh. Kiến trúc này loại bỏ nhiễu vòng đất và ngăn chặn sự cố một thiết bị trường lan truyền qua module, duy trì toàn vẹn tín hiệu cho các đầu vào còn lại.

Chức Năng Chủ Hộ HART: Module này hoạt động như một chủ hộ HART, cho phép giao tiếp hai chiều với các bộ truyền thông minh. Nó truy xuất các tham số thiết bị cụ thể, như hiệu chuẩn cảm biến và trạng thái sức khỏe, hỗ trợ chiến lược bảo trì dự đoán chủ động và giảm thời gian ngừng hoạt động không kế hoạch.

Xử Lý Tín Hiệu Chính Xác: Sử dụng ADC Sigma-delta 15-bit độ phân giải cao, module cung cấp độ chính xác lên đến ±0.03%. Mức độ chính xác này rất quan trọng cho chuyển giao custody, định lượng hóa chất và các yêu cầu quy trình chính xác cao khác.

Dự Phòng & Sẵn Sàng Cao: RH927AH hỗ trợ cấu hình module dự phòng. Nếu module chính bị lỗi, module dự phòng sẽ tiếp quản ngay lập tức qua Fieldbus Foxboro độc quyền, đảm bảo vòng điều khiển vẫn hoạt động và quy trình duy trì trực tuyến.

Thiết Kế Chịu Được Môi Trường Khắc Nghiệt: Mỗi thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn ISA Lớp G3 về độ bền môi trường. Module chống ăn mòn do các chất ô nhiễm trong không khí và độ ẩm, lý tưởng cho các giàn khoan ngoài khơi, nhà máy xử lý nước thải và nhà máy hóa chất.

Câu Hỏi Thường Gặp

FBM214 RH927AH có hỗ trợ các biến phụ HART không?

Có. Module truy xuất và xử lý các biến phụ, biến thứ ba và biến thứ tư từ các thiết bị hỗ trợ HART. Nó ánh xạ dữ liệu kỹ thuật số này thành các tham số có thể sử dụng trong DCS để giám sát nâng cao và logic điều khiển.

Module xử lý thế nào khi mất điện phía trường?

FBM214 cung cấp các tùy chọn an toàn khi lỗi có thể cấu hình. Bạn có thể lập trình mỗi kênh để "giữ giá trị cuối" hoặc chuyển sang giá trị dự phòng định sẵn (ví dụ: 3.8 mA hoặc 21 mA) để cảnh báo hệ thống về sự cố thiết bị trường.

Module có tương thích với cả nền tảng I/A Series và Evo™ không?

Chắc chắn. FBM214 RH927AH tích hợp liền mạch với cả phần cứng Foxboro I/A Series cũ và kiến trúc EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) hiện đại.

Tôi có thể cấu hình thiết bị qua module này không?

Có. Thông qua chức năng chủ hộ HART, FBM214 hỗ trợ cấu hình và hiệu chuẩn thiết bị từ xa bằng phần mềm quản lý tài sản tích hợp, loại bỏ nhu cầu kỹ thuật viên phải sử dụng bộ giao tiếp cầm tay tại hiện trường.