Mô-đun FOUNDATION Fieldbus H1 2 cổng | DeltaV VE4017P0

2026-04-10T11:02:32+08:00

Nhà cung cấp: Emerson
Loại: Giao diện Fieldbus H1
Giá: 199.00

Chi Tiết Sản Phẩm

Tổng Quan Sản Phẩm

Emerson VE4017P0 (Các Mã Phụ Tùng Thay Thế: KJ3242X1-BA1, 12P2471X) là một Card Giao Diện FOUNDATION Fieldbus H1 hiệu suất cao được thiết kế cho Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán DeltaV M-series. Module Series 2 này cho phép tích hợp trực tiếp các thiết bị trường thông minh vào môi trường DeltaV. Bằng cách sử dụng công nghệ bus kỹ thuật số, VE4017P0 giảm đáng kể việc đi dây phức tạp trong trường đồng thời khai thác dữ liệu đa biến và chẩn đoán nâng cao từ các bộ truyền và van thông minh. Nó đóng vai trò là cầu nối cho điều khiển đồng bộ, cho phép tối đa 16 thiết bị mỗi cổng giao tiếp qua một đoạn cáp xoắn đôi duy nhất.

Phân Tích Mã Số Phụ Tùng

VE4017P0: Card Giao Diện H1 I/O hoàn chỉnh cho M-series và Khối Kết Nối Đơn.

KJ3242X1-BA1: Mã sản xuất phần cứng Emerson cho Card Giao Diện Series 2.

12P2471X: Số lắp ráp tham chiếu cho module điện tử H1.

Thông Số Kỹ Thuật

Thuộc Tính | Giá Trị
Nhà Sản Xuất | Emerson Process Management
Mã Số Model | VE4017P0
Series | DeltaV M-Series (Series 2)
Giao Thức | FOUNDATION Fieldbus H1
Sức Chứa Thiết Bị | Tối đa 16 thiết bị mỗi cổng (32 thiết bị tổng cộng trên card)
Dự Phòng | Hỗ trợ Dự Phòng 1:1 với Tự Động Cảm Biến
Thời Gian Chuyển Đổi | Tự động, chuyển đổi liền mạch khi lỗi
Tương Thích | Bộ Điều Khiển và Bộ Chuyển Đổi I/O M-series
Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C đến +60°C
Trọng Lượng Vận Chuyển | 2.0 kg
Tình Trạng | 100% Mới và Chính Hãng

Lợi Ích Kỹ Thuật

Giảm Đáng Kể Việc Đi Dây: Giao thức H1 cho phép VE4017P0 "đa thả" lên đến 16 thiết bị trường trên một đoạn cáp duy nhất. Điều này giảm số lượng cáp chính, khay cáp và khối kết nối cần thiết trong tủ điều khiển, giúp giảm chi phí lắp đặt tổng thể.

Điều Khiển Dự Phòng Liên Tục: Module này hỗ trợ dự phòng 1:1. Hệ thống liên tục giám sát tình trạng của card đang hoạt động; khi phát hiện lỗi phần cứng, card dự phòng sẽ tự động tiếp quản mà không mất gói tin truyền thông nào hoặc làm gián đoạn vòng điều khiển.

Tận Dụng Toàn Bộ Thiết Bị Thông Minh: Khác với các card analog truyền thống, VE4017P0 truy cập tất cả các tham số của thiết bị FOUNDATION Fieldbus. Nó lấy thông tin trạng thái, biến số phụ và dữ liệu cấu hình vào cơ sở dữ liệu DeltaV, cho phép bảo trì dự đoán nâng cao.

Điều Khiển Bus Đồng Bộ: Card thực thi chức năng Link Active Scheduler (LAS), đồng bộ hóa việc thực thi các khối chức năng trên bus. Điều này đảm bảo chiến lược điều khiển mang tính xác định và thời gian thực thi nhất quán cho các vòng điều khiển tốc độ cao.

Tương Thích Thiết Bị Mở: Giao diện hỗ trợ nguyên bản các thiết bị FOUNDATION Fieldbus của bên thứ ba. Điều này cho phép kỹ sư lựa chọn các thiết bị tốt nhất cho ứng dụng cụ thể trong khi vẫn duy trì tích hợp liền mạch với hệ thống DeltaV.

Câu Hỏi Thường Gặp

Q1: VE4017P0 có giống với KJ3242X1-BA1 không?

A1: Có. VE4017P0 là mã số hệ thống cho bộ lắp ráp (bao gồm card và khối kết nối), trong khi KJ3242X1-BA1 là mã số phần cứng cụ thể được in trên card.

Q2: Tôi có thể thay card này khi đang hoạt động nếu nó bị lỗi không?

A2: Có. Kiến trúc M-series cho phép bạn tháo và thay card giao diện H1 khi hệ thống đang cấp nguồn. Nếu bạn sử dụng cặp dự phòng, quá trình thay thế sẽ không làm gián đoạn hoạt động.

Q3: Card này có bao gồm khối kết nối không?

A3: Mã số VE4017P0 bao gồm cả Card Giao Diện Series 2 và một Khối Kết Nối Đơn. Nếu bạn cần khối kết nối dự phòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết mã bộ kit dự phòng cụ thể.

Q4: Tôi có thể kết nối bao nhiêu thiết bị trường thực tế trên một cổng?

A4: Mặc dù card hỗ trợ tối đa 16 thiết bị mỗi cổng, giới hạn thực tế phụ thuộc vào tổng dòng điện tiêu thụ của các thiết bị và chiều dài cáp. Hầu hết kỹ sư kết nối từ 8 đến 12 thiết bị để đảm bảo đủ nguồn và biên độ tín hiệu.