Mua KJ3002X1-BA1 | Mô-đun AI HART Emerson DeltaV chính hãng（副本）

2026-04-10T11:23:08+08:00

Nhà cung cấp: Emerson
Loại: Mô-đun Đầu vào Tương tự
Giá: 199.00

Chi Tiết Sản Phẩm

Tổng Quan Sản Phẩm

Emerson DeltaV KJ3002X1-BA1 là một Card Đầu Vào Analog 8 Kênh 4-20mA HART hiệu suất cao được thiết kế cho Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán (DCS) DeltaV M-series. Module này kết nối trực tiếp với các bộ truyền tín hiệu trường 2 dây, chuyển đổi các biến quá trình analog thành dữ liệu số cho bộ điều khiển đồng thời trích xuất các chẩn đoán kỹ thuật số HART. Bằng cách tích hợp khả năng HART ở cấp I/O, KJ3002X1-BA1 cho phép quản lý tài sản nâng cao và cấu hình thiết bị mà không cần bộ giao tiếp cầm tay hoặc bộ đa kênh bên ngoài. Nó đóng vai trò là mắt xích quan trọng cho việc giám sát chính xác trong các nhà máy hóa chất, dầu khí và phát điện.

Thông Số Kỹ Thuật

Thuộc Tính | Giá Trị
Nhà Sản Xuất | Emerson Process Management
Mã Sản Phẩm | KJ3002X1-BA1
Dòng Sản Phẩm | DeltaV M-Series
Số Kênh Đầu Vào | 8 kênh cách ly
Loại Tín Hiệu | 4-20 mA DC với giao tiếp kỹ thuật số HART
Loại Bộ Truyền Tín Hiệu | Thiết bị trường 2 dây
Nguồn Bus | 12 VDC (phía logic)
Độ Phân Giải A/D | 16-bit
Độ Chính Xác | ±0.1% toàn thang đo
Nhiệt Độ Hoạt Động | 0°C đến +60°C
Trọng Lượng | 1.43 lbs (0.65 kg)
Tình Trạng | 100% Mới Nguyên Bản

Lợi Ích Kỹ Thuật

Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số Qua HART: KJ3002X1-BA1 khai thác dữ liệu "ẩn" trong các thiết bị trường của bạn. Nó liên tục đọc các biến HART như PV phụ, trạng thái thiết bị và cảnh báo hiệu chuẩn, truyền dữ liệu này trực tiếp vào DeltaV AMS Device Manager để bảo trì dự đoán.

Điện Dây 2 Dây Đơn Giản: Được thiết kế đặc biệt cho bộ truyền tín hiệu 2 dây, card này giảm độ phức tạp của vòng lặp trường. Nó cung cấp nguồn cần thiết cho vòng lặp đồng thời đo tín hiệu dòng điện, giúp đơn giản hóa việc lắp ráp tủ và giảm chi phí lắp đặt.

Thu Thập Tín Hiệu Độ Chính Xác Cao: Sử dụng chuyển đổi analog sang số 16-bit, module đảm bảo độ chính xác cực cao cho các vòng điều khiển quan trọng. Độ phân giải này cho phép người vận hành phát hiện những biến động nhỏ trong quá trình mà các card analog tiêu chuẩn có thể bỏ sót.

Thiết Kế Hot-Swappable Dòng M-Series: Card tích hợp vào khung mang tiêu chuẩn dòng M, hỗ trợ tháo lắp trực tiếp khi đang hoạt động. Nhân viên bảo trì có thể thay module mà không cần tắt nguồn khung mang, đảm bảo không ảnh hưởng đến các kênh I/O lân cận.

Tích Hợp Nguyên Bản Với DeltaV: Hệ thống nhận diện KJ3002X1-BA1 ngay khi lắp vào. Không cần cài đặt driver phức tạp, phần mềm DeltaV xử lý trực tiếp việc truyền qua HART và ánh xạ tín hiệu.

Câu Hỏi Thường Gặp

Q1: KJ3002X1-BA1 có bị ngừng sản xuất không?

A1: Mặc dù nhà sản xuất đã chính thức đánh dấu mẫu này là ngừng sản xuất, chúng tôi cung cấp 100% hàng mới nguyên bản từ kho nhà máy. Các thiết bị này chưa từng sử dụng và được đóng gói nguyên bản để đảm bảo tương thích ngay lập tức với các khung DeltaV M-series hiện có của bạn.

Q2: Card này có hỗ trợ bộ truyền tín hiệu 4 dây không?

A2: KJ3002X1-BA1 được tối ưu cho bộ truyền tín hiệu 2 dây nơi module cung cấp nguồn cho vòng lặp. Đối với thiết bị 4 dây (nguồn ngoài), bạn có thể cần cấu hình khối đầu cuối khác hoặc module đầu vào analog 4 dây chuyên dụng.

Q3: Tôi có thể truy cập chẩn đoán HART qua card này không?

A3: Hoàn toàn có thể. Card này hỗ trợ truyền qua HART đầy đủ. Khi kết hợp với phần mềm DeltaV AMS, bạn có thể hiệu chuẩn, cấu hình và khắc phục sự cố thiết bị trường trực tiếp từ trạm kỹ thuật.

Q4: Card cần nguồn điện gì?

A4: Mạch logic bên trong hoạt động với 12 VDC cung cấp bởi DeltaV LocalBus. Tuy nhiên, các vòng lặp phía trường thường cần 24 VDC cấp qua khối đầu cuối mass để cấp nguồn cho các thiết bị 4-20mA.