8-IFoxboro I/A Series FBM232 P0926GU Bộ tích hợp thiết bị hiện trường (bản sao)

2026-04-13T13:43:30+08:00

Nhà cung cấp: Foxboro
Loại: Truyền thông Công nghiệp
Giá: 190.00

Tổng Quan Sản Phẩm

Foxboro FBM232 (Mã Số: P0926GU) hoạt động như một Bộ Tích Hợp Thiết Bị Hiện Trường (FDSI) hiệu suất cao cho hệ thống điều khiển phân tán Foxboro I/A Series và Evo™. Module này đóng vai trò như một cổng giao tiếp mạnh mẽ, kết nối giữa DCS và các thiết bị hiện trường dựa trên Ethernet như PLC, bộ giám sát công suất và các thiết bị thông minh. Bằng cách hợp nhất các giao thức công nghiệp đa dạng vào một môi trường điều khiển duy nhất, FBM232 đơn giản hóa kiến trúc hệ thống và cung cấp giao diện vận hành thống nhất. Chúng tôi cung cấp module này với trạng thái 100% Mới và Chính Hãng, đảm bảo hạ tầng mạng của bạn được hưởng lợi từ độ tin cậy được chứng nhận nhà máy và tốc độ truyền dữ liệu cao.

Thông Số Kỹ Thuật

Tính Năng | Chi Tiết Thông Số
Nhà Sản Xuất | Foxboro (Schneider Electric)
Mẫu / Mã Số | FBM232 / P0926GU
Cổng Giao Tiếp | 4 cổng Ethernet 10/100 Mbps độc lập (RJ-45)
Sức Chứa Thiết Bị | Hỗ trợ đến 64 thiết bị hiện trường
Hỗ Trợ Giao Thức | TCP/IP, UDP/IP, Modbus TCP, EtherNet/IP
Kết Nối Dữ Liệu | Đến 2000 điểm DCI (Giao Diện Điều Khiển Phân Tán)
Cách Ly | Cách ly galvanic 600 V AC từ cổng đến đất
Tiêu Thụ Điện | 7 W (Tối đa)
Nhiệt Độ Hoạt Động | –20°C đến +70°C
Tiêu Chuẩn Môi Trường | ISA Class G3 (Môi Trường Công Nghiệp Khắc Nghiệt)
Chứng Nhận | UL Class I Div 2, ATEX Zone 2

Lợi Thế Kỹ Thuật

Đa Giao Thức Linh Hoạt: FBM232 sử dụng các driver giao thức có thể tải xuống từ thư viện toàn diện. Điều này cho phép module giao tiếp trực tiếp với Modbus TCP, EtherNet/IP và nhiều thiết bị bên thứ ba khác, loại bỏ nhu cầu bộ chuyển đổi giao thức bên ngoài.

Cách Ly Cổng Ưu Việt: Mỗi cổng đều có cách ly galvanic 600 V AC. Sự bảo vệ này ngăn chặn các vòng đất và xung điện gây hại thường gặp trong các mạng Ethernet lớn tại các nhà máy công nghiệp.

Tích Hợp Mật Độ Cao: Một module P0926GU quản lý đến 64 thiết bị hiện trường và 2000 kết nối DCI. Sức chứa cao này giảm số lượng module cần thiết cho tự động hóa quy mô lớn, giúp giảm chi phí trên mỗi điểm và tiết kiệm không gian tủ thiết bị.

Độ Bền Trong Điều Kiện Khắc Nghiệt: Được thiết kế cho các ngành công nghiệp khắc nghiệt nhất, FBM232 đạt tiêu chuẩn ISA Class G3. Module chịu được môi trường ăn mòn, bao gồm nồng độ cao hơi hóa chất và độ ẩm trong các nhà máy dầu khí và hóa chất.

Hỗ Trợ Kiến Trúc Dự Phòng: Cho các ứng dụng quan trọng, FBM232 hỗ trợ cấu hình dự phòng. Các module ghép đôi đảm bảo tính sẵn sàng cao; nếu bộ tích hợp chính gặp sự cố, thiết bị dự phòng duy trì liên kết dữ liệu để đảm bảo giám sát quy trình liên tục.

Câu Hỏi Thường Gặp

Một module FBM232 P0926GU có thể quản lý bao nhiêu thiết bị Ethernet?

Một module FBM232 kết nối đến 64 thiết bị hiện trường độc lập. Điều này làm cho nó trở thành giải pháp lý tưởng để tích hợp các cụm thiết bị thông minh hoặc hệ thống quản lý năng lượng lớn vào DCS tập trung.

Module này có hỗ trợ cả Ethernet đồng và quang không?

FBM232 P0926GU có các đầu nối đồng tiêu chuẩn RJ-45. Nếu hệ thống của bạn cần chạy cáp quang cho khoảng cách dài, bạn có thể sử dụng bộ chuyển đổi phương tiện bên ngoài tiêu chuẩn để chuyển đổi từ cổng FBM232 sang cáp quang.

Chu kỳ cập nhật dữ liệu tối thiểu qua FBM232 là bao lâu?

Module hỗ trợ chu kỳ cập nhật tối thiểu khoảng 500 ms. Tốc độ này đảm bảo các biến quy trình từ PLC hoặc thiết bị liên kết Ethernet được truyền đến logic điều khiển kịp thời để giám sát và điều khiển hiệu quả.

Thiết bị này có tương thích với hệ thống EcoStruxure Foxboro DCS (Evo™) mới hơn không?

Có. FBM232 P0926GU hoàn toàn tương thích với cả hệ thống Foxboro I/A Series 200 cũ và kiến trúc Evo™ hiện đại, cho phép nâng cấp và mở rộng hệ thống liền mạch.