Bộ Giám Sát Điện Áp Cách Ly Kênh RH914TD Foxboro FBM207（bản sao）

2026-04-13T13:54:45+08:00

Nhà cung cấp: Foxboro
Loại: Giao diện Kênh Cách Ly
Giá: 190.00

Tổng Quan Sản Phẩm

Foxboro FBM207 (Mã Sản Phẩm: P0914TD) hoạt động như một giao diện đầu vào rời rạc 16 kênh mật độ cao và giám sát điện áp cho Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán (DCS) Foxboro I/A Series. Module này thu thập các tín hiệu số quan trọng từ các công tắc, rơ le và các thiết bị cảm biến tiếp điểm khác để cung cấp cập nhật trạng thái thời gian thực cho bộ xử lý điều khiển. Nó xử lý nhiều mức điện áp công nghiệp khác nhau, bao gồm các ứng dụng AC/DC điện áp cao, đồng thời duy trì toàn vẹn tín hiệu hoàn toàn. Chúng tôi cung cấp module này với 100% Mới Nguyên Bản, đảm bảo hệ thống liên khóa và vòng giám sát báo động của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu suất nghiêm ngặt của nhà máy.

Thông Số Kỹ Thuật

Tính Năng | Chi Tiết Thông Số
Nhà Sản Xuất | Foxboro (Schneider Electric)
Mẫu / Mã Sản Phẩm | FBM207 / P0914TD
Số Kênh | 16 Đầu Vào Cách Ly Riêng Biệt
Loại Đầu Vào | Giám Sát Điện Áp / Cảm Biến Tiếp Điểm Khô
Tương Thích Điện Áp | 15–60 V DC, 120 V AC / 125 V DC, 240 V AC
Đánh Giá Cách Ly | 1500 V AC (Cách ly galvanic giữa các kênh)
Thời Gian Phản Hồi | <10 ms
Đáp Ứng Tần Số | Đến 250 Hz (Phát hiện xung tốc độ cao)
Tiêu Thụ Năng Lượng | 8–10 W (Điển hình)
Nhiệt Độ Hoạt Động | –20°C đến +70°C
Đánh Giá Môi Trường | ISA Lớp G3 (Môi Trường Khắc Nghiệt)

Lợi Thế Kỹ Thuật

Cách Ly Kênh Điện Áp Cao: P0914TD cung cấp cách ly galvanic mạnh mẽ (lên đến 1500 V AC) cho từng kênh riêng biệt. Điều này bảo vệ Fieldbus DCS nội bộ khỏi các xung điện bên ngoài và loại bỏ nhiễu chéo giữa các kênh, ngay cả khi giám sát các mạch điện áp cao 240 V AC.

Phát Hiện Xung Chính Xác: Với đáp ứng tần số lên đến 250 Hz, FBM207 ghi lại các sự kiện rời rạc nhanh mà không bỏ sót xung. Khả năng này làm cho nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho ghi lại chuỗi sự kiện (SOE) và logic liên khóa tốc độ cao.

Lọc Kỹ Thuật Số Có Thể Cấu Hình: Module bao gồm bộ lọc đầu vào do người dùng định nghĩa (1–255 ms). Điều này cho phép kỹ sư loại bỏ hiện tượng tiếp điểm chập chờn và nhiễu điện trong môi trường có nhiều thiết bị chuyển mạch, đảm bảo chỉ những thay đổi trạng thái hợp lệ mới kích hoạt logic hệ thống.

Bảo Mật Fieldbus Dự Phòng: P0914TD giao tiếp qua hai đường truyền Fieldbus dự phòng. Nếu một đường truyền bị hư hại hoặc nhiễu, module tự động sử dụng đường truyền thứ hai để duy trì luồng dữ liệu liên tục đến bộ xử lý điều khiển.

Độ Bền Công Nghiệp Cao: Mỗi thiết bị đều đạt tiêu chuẩn ISA Lớp G3. Module chịu được môi trường ăn mòn, độ ẩm cao và các chất gây ô nhiễm trong không khí thường gặp tại các nhà máy lọc dầu và hóa chất.

Câu Hỏi Thường Gặp

FBM207 P0914TD có hỗ trợ đầu vào tiếp điểm khô không?

Có. P0914TD xử lý cả giám sát điện áp và cảm biến tiếp điểm khô. Khi sử dụng với bộ kết thúc phù hợp, module cung cấp dòng điện làm ướt cần thiết để giám sát vị trí công tắc cơ và rơ le.

Tôi có thể sử dụng module này cho ứng dụng Chuỗi Sự Kiện (SOE) không?

Chắc chắn rồi. Thời gian phản hồi nhanh (<10 ms) và đáp ứng tần số cao (250 Hz) của module cho phép đánh dấu thời gian chính xác các sự kiện rời rạc, điều cần thiết cho phân tích nguyên nhân gốc trong các hệ thống an toàn quan trọng.

FBM207 P0914TD có thể thay nóng không?

Có, tùy thuộc vào cấu hình bản đế của bạn. FBM207 hỗ trợ thay nóng, cho phép đội ngũ bảo trì thay thế module mà không cần tháo dây trường hoặc tắt nguồn toàn bộ bản đế, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của quy trình.

Sự khác biệt giữa module này và các module không cách ly là gì?

Các module không cách ly thường dùng chung một đất, điều này có thể dẫn đến lỗi toàn hệ thống nếu xảy ra sự cố đất. P0914TD có cách ly giữa các kênh, đảm bảo lỗi trên một đầu vào chỉ giới hạn tại đó và không ảnh hưởng đến 15 kênh còn lại hoặc backplane DCS.