51454470-275 Thẻ Đầu Vào Tương Tự Phủ Lớp Honeywell Series 8

2026-04-27T09:06:21+08:00

Loại: Mô-đun Đầu vào Tương tự
Giá: 320.00

Tổng Quan Sản Phẩm

Honeywell 8C-PAIHA1 (Mã Số: 51454470-275) hoạt động như một giao diện đầu vào analog 16 kênh mật độ cao cho nền tảng I/O Honeywell Series 8. Nó thu nhận các tín hiệu quan trọng 4–20 mA từ các bộ truyền tín hiệu hiện trường và cung cấp truyền thông kỹ thuật số HART đầy đủ. Module này tích hợp liền mạch với hệ thống điều khiển Experion PKS và C300, đóng vai trò là xương sống cho việc giám sát quy trình chính xác trong các môi trường công nghiệp có yêu cầu cao. Chúng tôi cung cấp thiết bị này với trạng thái 100% Mới và Chính Hãng cùng lớp phủ bảo vệ nhà máy giúp tăng độ bền.

Thông Số Kỹ Thuật

8C-PAIHA1 sử dụng công nghệ iCoupler tiên tiến để đảm bảo độ tinh khiết tín hiệu và an toàn hệ thống.

Danh Mục | Thông Số
Kênh Đầu Vào | 16 Kênh Analog Đơn
Phạm Vi Tín Hiệu | 4–20 mA (Hỗ trợ 2 dây hoặc tự cấp nguồn)
Hỗ Trợ HART | Dữ liệu kỹ thuật số đồng thời trên tất cả 16 kênh
Độ Phân Giải A/D | Chuyển đổi 16-bit
Độ Chính Xác | ±0.075% FS tại 23.5°C; ±0.15% FS (Toàn Phạm Vi)
Tốc Độ Quét | 50 ms mỗi kênh
Cách Ly Galvanic | 1000 VAC RMS / ±1000 VDC
Nhiệt Độ Hoạt Động | –40°C đến +85°C
Chứng Nhận | Lớp I, Phân khu 2, Nhóm A-D; Vùng 2, Ex nA IIC T4
Tương Thích Hệ Thống | Bộ điều khiển Honeywell Series 8 / C300

Lợi Thế Kỹ Thuật

Khả Năng Chống Nhiễu Ưu Việt: Module tích hợp tỷ lệ loại bỏ chế độ chung (CMR) 70 dB. Nó lọc nhiễu điện từ thiết bị điện áp cao, đảm bảo các phép đo 4-20 mA ổn định ngay cả trong môi trường nhà máy có nhiều nhiễu điện.

Trí Tuệ HART Tích Hợp: Khác với các thẻ AI tiêu chuẩn, 8C-PAIHA1 lấy dữ liệu đa biến và chẩn đoán thiết bị trực tiếp qua giao thức HART. Điều này cho phép bảo trì dự đoán bằng cách phát hiện sự lệch bộ truyền hoặc hỏng cảm biến trước khi xảy ra sự cố quy trình.

Khả Năng Chịu Nhiệt Cực Đỉnh: Module này hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ –40°C đến +85°C. Phạm vi nhiệt độ rộng cho phép lắp đặt trong các tủ điều khiển hiện trường xa mà không cần hệ thống điều hòa khí đắt tiền.

Bảo Trì Thay Nóng: Thiết kế khung Series 8 cho phép thay thế "cắm và chạy". Kỹ thuật viên có thể thay module khi hệ thống đang hoạt động, loại bỏ thời gian ngưng hoạt động và duy trì liên tục quy trình.

An Toàn Khu Vực Nguy Hiểm: Với chứng nhận Lớp I Phân khu 2 và Vùng 2, 8C-PAIHA1 đảm bảo vận hành an toàn trong các môi trường có nguy cơ cháy nổ thường gặp trong ngành Dầu khí và Hóa chất.

Câu Hỏi Thường Gặp

8C-PAIHA1 có thể sử dụng trong cấu hình dự phòng không?

Có. Kiến trúc Series 8 hỗ trợ tùy chọn dự phòng. Khi lắp trên IOTA dự phòng (Input Output Termination Assembly), module 8C-PAIHA1 thứ cấp sẽ tự động chuyển đổi khi thiết bị chính phát hiện lỗi nội bộ.

Lợi ích của phiên bản "Coated" (51454470-275) là gì?

Phiên bản "coated" có nghĩa là bảng mạch PCB được phủ lớp bảo vệ conformal. Lớp này bảo vệ mạch điện khỏi độ ẩm, phun muối và khí ăn mòn (như H2S), rất cần thiết cho các ứng dụng ngoài khơi và xử lý nước thải.

Module này có cần nguồn điện ngoài cho bộ truyền tín hiệu không?

Module có thể sử dụng nguồn hệ thống qua IOTA hoặc nguồn 24VDC ngoài. Tùy chọn đấu dây trên IOTA xác định đầu ra tham chiếu nguồn hệ thống Series 8 hoặc nguồn điện hiện trường ngoài, cho phép cách ly galvanic giữa hệ thống và hiện trường.

Độ phân giải 16-bit ảnh hưởng thế nào đến điều khiển quy trình?

Chuyển đổi A/D 16-bit cung cấp hơn 65.000 mức tín hiệu rời rạc. Độ phân giải cao này cho phép bộ điều khiển C300 phát hiện những thay đổi nhỏ về áp suất hoặc lưu lượng, giúp vòng điều khiển chặt chẽ hơn và nâng cao chất lượng sản phẩm.