Mô-đun đầu vào 120V AC IC693MDL340 GE Fanuc PLC

2026-04-23T10:30:13+08:00

Nhà cung cấp: GE Fanuc
Loại: GE Fanuc Series 90-30
Giá: 370.00

Tổng quan sản phẩm

GE Fanuc IC693MDL340 là giao diện đầu vào rời 120 VAC chuyên dụng cho nền tảng PLC Series 90-30. Module 100% Mới Chính Hãng này hỗ trợ thu nhận tín hiệu số từ các thiết bị hiện trường như nút nhấn, công tắc giới hạn và cảm biến tiếp cận hoạt động trên điện áp dòng AC tiêu chuẩn. Bằng cách chuyển đổi tín hiệu điện áp cao từ hiện trường thành dữ liệu mức logic cho CPU PLC, IC693MDL340 đảm bảo giám sát đáng tin cậy trạng thái quy trình trong các hệ thống tự động hóa nhà máy phức tạp và quản lý năng lượng. Kiến trúc 16 điểm mật độ cao tối ưu không gian giá đỡ đồng thời duy trì khả năng bảo vệ điện vượt trội.

Thông số kỹ thuật

Thông số | Chi tiết kỹ thuật
Mã sản phẩm | IC693MDL340
Nhà sản xuất | GE Fanuc (General Electric)
Loại đầu vào | Đầu vào AC rời
Số lượng đầu vào | 16 điểm
Điện áp danh định | 120 VAC
Phạm vi điện áp | 0 đến 132 VAC (50/60 Hz)
Cấu hình đầu vào | 2 nhóm cách ly (8 điểm mỗi nhóm)
Dòng điện đầu vào | 10 mA (Điển hình ở điện áp danh định)
Trở kháng đầu vào | 12 kΩ
Điện áp cách ly | 1500 V RMS (Logic đến hiện trường)
Thời gian phản hồi | 25 ms (Điển hình)
Dòng điện trên backplane | 90 mA @ 5 VDC
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến +60°C

Lợi thế kỹ thuật

Kiến trúc cách ly nhóm kép: IC693MDL340 tổ chức 16 đầu vào thành hai nhóm độc lập, mỗi nhóm 8 điểm. Thiết kế này cho phép kỹ sư kết nối với các nguồn điện AC khác nhau hoặc các pha riêng biệt trên cùng một module, ngăn ngừa lỗi chập mạch và đơn giản hóa việc đi dây hiện trường trong tủ điều khiển đa nguồn.

Khả năng chống nhiễu vượt trội: Môi trường công nghiệp tạo ra nhiều nhiễu điện từ (EMI). Module này tích hợp bộ lọc nhiễu phần cứng và độ trễ phản hồi 25 ms để loại bỏ hiện tượng "rung tiếp điểm" từ công tắc cơ học, đảm bảo CPU PLC chỉ nhận các tín hiệu chuyển đổi hợp lệ đã được loại bỏ nhiễu.

Bảo vệ quang cách ly galvanic: Cách ly quang 1500 V RMS tạo rào cản vật lý giữa dây điện 120 VAC hiện trường và mạch logic 5 VDC nhạy cảm trên backplane. Bảo vệ này ngăn ngừa các xung điện áp cao hoặc vòng đất làm hỏng CPU hoặc các module I/O lân cận.

Chẩn đoán trực quan tức thì: Đèn LED riêng biệt trên mặt trước module cho mỗi kênh. Các đèn LED này giúp nhân viên bảo trì kiểm tra sự hiện diện điện áp hiện trường ở cấp module mà không cần dùng đồng hồ vạn năng, giảm đáng kể thời gian sửa chữa trung bình (MTTR).

Hiệu quả nhiệt: Chỉ tiêu thụ 90 mA từ backplane, IC693MDL340 duy trì dấu chân nhiệt thấp. Hiệu quả này cho phép cấu hình giá đỡ mật độ cao mà không vượt quá giới hạn nhiệt của nguồn điện hoặc cần quạt làm mát bổ sung.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: IC693MDL340 có thể phát hiện tín hiệu 24V DC không?

Đáp: Không. IC693MDL340 được thiết kế riêng cho tín hiệu 120 VAC. Mạch bên trong yêu cầu sóng sin AC để vượt qua trở kháng đầu vào và kích hoạt trạng thái "BẬT". Với ứng dụng DC, hãy sử dụng module dòng MDL6xx.

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu điện áp hiện trường vượt quá 132 VAC?

Đáp: Vận hành trên ngưỡng 132 VAC có thể làm quá nhiệt điện trở đầu vào và gây hư hỏng bộ cách ly quang. Luôn đảm bảo nguồn AC của bạn nằm trong phạm vi 0–132 VAC quy định.

Hỏi: Module này có tương thích với tất cả các baseplate Series 90-30 không?

Đáp: Có. IC693MDL340 lắp vào bất kỳ khe I/O tiêu chuẩn nào của baseplate Series 90-30 5 khe hoặc 10 khe và tích hợp hoàn hảo với tất cả các model CPU Series 90-30.

Hỏi: Thời gian phản hồi 25 ms có ảnh hưởng đến ứng dụng tốc độ cao không?

Đáp: Độ trễ 25 ms được thiết kế cho các thiết bị giao diện người dùng tiêu chuẩn và công tắc cơ học. Với phát hiện xung siêu tốc hoặc phản hồi điều khiển chuyển động, chúng tôi khuyên dùng module bộ đếm tốc độ cao (APU) hoặc module đầu vào DC có bộ lọc cấu hình được.