Nguồn thay thế Yokogawa NFPW442-10 kiểu S2

2026-04-29T10:00:41+08:00

Nhà cung cấp: Yokogawa
Loại: Mô-đun Nguồn Điện
Giá: 360.00

Tổng quan sản phẩm

Yokogawa NFPW442-10 đóng vai trò là nguồn năng lượng chính cho bộ điều khiển tự động STARDOM FCN/FCJ và phần cứng liên quan. Mô-đun nguồn Style S2 này chuyển đổi điện áp AC cao thành các đường điện DC 5.1V và 24V được điều chỉnh chính xác để cấp nguồn cho CPU, mô-đun I/O và giao diện truyền thông. Chúng tôi cung cấp thiết bị này với 100% Mới và Chính Hãng, đảm bảo hệ thống điều khiển và hệ thống an toàn SIS quan trọng của bạn nhận được nguồn điện ổn định, không nhiễu trong môi trường quy trình khắt khe.

Thông số kỹ thuật

NFPW442-10 sử dụng thiết kế hiệu suất cao để hỗ trợ tải toàn bộ giá đỡ đồng thời giảm thiểu nhiệt lượng tỏa ra:

Tính năng | Thông số
Mẫu / Kiểu | NFPW442-10 / Style S2
Tương thích hệ thống | STARDOM, CENTUM VP, ProSafe-RS
Điện áp đầu vào | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Dòng điện đầu vào | 0.7 A
Đầu ra 1 | 5.1 V DC @ 7.8 A
Đầu ra 2 | 24 V DC @ 4.0 A
Công suất | 60 W điển hình
Dự phòng | Hỗ trợ cấu hình nguồn kép
Kích thước | 49.7 × 130 × 146.5 mm
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến +55 °C

Lợi thế kỹ thuật

NFPW442-10 tích hợp các tính năng Độ tin cậy, Khả dụng và Dễ bảo trì (RAS) tiên tiến để giải quyết các thách thức nguồn điện công nghiệp phổ biến:

Thay nóng liên tục: Mô-đun hỗ trợ thay thế nóng. Điều này cho phép đội ngũ bảo trì thay thế nguồn điện mà không cần ngắt điện giá đỡ hoặc gián đoạn logic điều khiển quy trình, hiệu quả loại bỏ thời gian chết trong quá trình bảo dưỡng định kỳ.

Đầu ra kép chính xác: Khác với nguồn công nghiệp tiêu chuẩn, NFPW442-10 cung cấp hai điện áp DC điều chỉnh riêng biệt. Đường 5.1V cấp nguồn cho mạch logic số nhạy cảm, trong khi đường 24V cấp nguồn cho I/O và cảm biến cấp nguồn vòng lặp ở phía hiện trường, đảm bảo cách ly và ổn định hoàn toàn trên toàn hệ thống.

Chẩn đoán sức khỏe tích hợp: Giám sát sức khỏe nguồn tích hợp và đèn LED trạng thái cung cấp phản hồi trực quan và kỹ thuật số ngay lập tức. Hệ thống phát hiện biến động điện áp hoặc lỗi nội bộ ngay lập tức, cho phép bộ điều khiển kích hoạt cảnh báo trước khi xảy ra ngắt hệ thống toàn diện.

Làm mát đối lưu thụ động: Mô-đun sử dụng đối lưu tự nhiên để làm mát, loại bỏ nhu cầu quạt cơ học. Việc không có bộ phận chuyển động này làm tăng đáng kể Thời gian Trung bình giữa các lần Hỏng hóc (MTBF) và cho phép hoạt động tin cậy trong môi trường nhiều bụi như nhà máy giấy và nhà máy hóa chất.

Câu hỏi thường gặp

Hỏi: Tôi có thể sử dụng NFPW442-10 trong cấu hình dự phòng với điện áp đầu vào khác nhau không?

Trả lời: Không. Khi sử dụng dự phòng nguồn kép trong giá đỡ Yokogawa (như NFBU200), cả hai mô-đun NFPW442-10 phải nhận điện áp đầu vào tương thích để đảm bảo chia tải cân bằng và báo cáo chẩn đoán chính xác.

Hỏi: Mô-đun này có yêu cầu bản đế hoặc giá đỡ cụ thể không?

Trả lời: Có. NFPW442-10 lắp vào các giá đỡ tiêu chuẩn của Yokogawa, như NFBU200 hoặc NFBU050. Nó chiếm các khe cắm nguồn chuyên dụng nằm ở cuối xa của backplane để đảm bảo phân phối nguồn tối ưu trên bus.

Hỏi: NFPW442-10 có tương thích với hệ thống Style S1 cũ hơn không?

Trả lời: Mô-đun Style S2 thường cung cấp hiệu suất và tính năng chẩn đoán cải tiến. Mặc dù thường duy trì tương thích vật lý ngược, bạn nên kiểm tra kiểu giá đỡ cụ thể và firmware hệ thống để đảm bảo tất cả chức năng RAS hoạt động chính xác.

Hỏi: Dấu hiệu nhận biết nguồn điện bị lỗi là gì?

Trả lời: Mô-đun có đèn LED trạng thái mặt trước. Mất đèn "READY" hoặc đèn "ALARM" bật lên báo hiệu lỗi nội bộ hoặc mất nguồn đầu vào, cho phép thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức.