Mô-đun Đầu ra Kỹ thuật số 16 Kênh | Honeywell 51454472-175（副本）

2026-04-27T10:05:41+08:00

Loại: Đầu ra rời 24VDC
Giá: 320.00

Tổng Quan Sản Phẩm

Honeywell 8C-PDODA1 (Mã Số: 51454472-175) là mô-đun Đầu Ra Kỹ Thuật Số (DO) hiệu suất cao trong dòng Honeywell Series 8 I/O. Mô-đun này cung cấp 16 kênh đầu ra rời rạc 24 VDC độc lập, được thiết kế để điều khiển các thiết bị hiện trường như solenoid, rơ-le và đèn báo. Được tích hợp hoàn toàn với môi trường Experion PKS và bộ điều khiển C300, 8C-PDODA1 đảm bảo kiểm soát chính xác và phản ứng nhanh cho các quy trình công nghiệp quan trọng. Chúng tôi cung cấp sản phẩm này trong tình trạng 100% Mới Nguyên Bản và Niêm Phong Nhà Máy để đảm bảo độ tin cậy hệ thống cao nhất.

Thông Số Kỹ Thuật

8C-PDODA1 cung cấp khả năng chuyển mạch mạnh mẽ với bảo vệ tích hợp cho các vòng công nghiệp khắc nghiệt.

Danh Mục | Thông Số
Kênh Đầu Ra | 16 Kênh Đầu Ra Kỹ Thuật Số Độc Lập
Loại Tín Hiệu | Đầu Ra Rời Rạc 24 VDC
Công Suất Tải | Hỗ Trợ Tải Cảm Kháng và Tải Trở
Thời Gian Phản Hồi | Tốc Độ Chuyển Mạch <1 ms
Cách Ly | Cách Ly Giữa Các Kênh và Giữa Kênh với Hệ Thống
Điện Áp Hoạt Động | 24 VDC (Cung Cấp Qua Đế I/O)
Nhiệt Độ Hoạt Động | –40°C đến +70°C
Nhiệt Độ Lưu Trữ | –40°C đến +85°C
Kích Thước | 6.1 cm x 15.3 cm x 14.4 cm
Trọng Lượng | 0.3 kg đến 0.35 kg
Chứng Nhận | CE, UL, CSA, ATEX

Lợi Thế Kỹ Thuật

Kiểm Soát Rời Rạc Tốc Độ Cao: Mô-đun đạt thời gian phản hồi dưới 1 ms. Khả năng chuyển mạch nhanh này cho phép kiểm soát chính xác các phần tử cuối cùng, rất quan trọng cho các khóa an toàn và logic trình tự phản ứng nhanh.

Bảo Vệ Mạch Toàn Diện: Mỗi kênh đều có bảo vệ tích hợp chống quá dòng, ngắn mạch và xung điện. Điều này ngăn ngừa các lỗi điện ở phía hiện trường lan sang bảng mạch I/O hoặc làm hỏng bộ điều khiển C300.

Chẩn Đoán Lỗi Nâng Cao: 8C-PDODA1 liên tục giám sát trạng thái đầu ra và tính toàn vẹn của kênh. Nó phát hiện và báo cáo lỗi tín hiệu theo thời gian thực đến trạm Experion PKS, giúp đội ngũ bảo trì nhanh chóng xác định dây đứt hoặc thiết bị hiện trường hỏng.

Khả Năng Chịu Nhiệt và Môi Trường: Với dải nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến +70°C, mô-đun này hoạt động tốt trong tủ hiện trường không điều hòa. Lớp phủ bảo vệ giúp bảo vệ bảng mạch khỏi độ ẩm, bụi và khí công nghiệp ăn mòn.

Bảo Trì Tối Ưu (Thay Nóng): Kiến trúc khung Series 8 hỗ trợ thay mô-đun khi đang hoạt động. Bạn có thể thay thế mô-đun 8C-PDODA1 mà không cần ngắt nguồn điện cho các phần còn lại của giá đỡ, đảm bảo không gián đoạn cho các vòng quy trình không bị ảnh hưởng.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. 8C-PDODA1 có thể điều khiển trực tiếp những loại tải hiện trường nào?

8C-PDODA1 điều khiển được cả tải cảm kháng và tải trở. Nó thường được sử dụng để điều khiển van solenoid 24VDC, rơ-le trung gian, tiếp điểm khởi động động cơ và đèn báo trạng thái trong nhà máy quy trình.

2. Mô-đun có phát hiện được tình trạng "Dây Đứt" trên đầu ra không?

Có. Mô-đun có chức năng chẩn đoán nâng cao giám sát trạng thái đầu ra. Nếu dây đứt hoặc cuộn coil hỏng ở hiện trường, hệ thống sẽ tạo cảnh báo chẩn đoán trong Nhật Ký Sự Kiện Experion PKS để thông báo cho người vận hành.

3. Có sự khác biệt nào giữa mã 51454472-175 và các phiên bản cũ hơn không?

Mã 51454472-175 là số phần do nhà sản xuất chỉ định mới nhất cho 8C-PDODA1, đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp hiện hành cho phần cứng Series 8 và đảm bảo tương thích hoàn toàn với firmware bộ điều khiển C300 hiện đại.

4. Điện áp 24 VDC được cung cấp cho các đầu ra như thế nào?

Điện áp kích thích 24 VDC thường được cung cấp qua đế I/O Series 8 (IOTA). Điều này đảm bảo phân phối điện sạch, ổn định cho tất cả 16 kênh đầu ra đồng thời duy trì cách ly điện với logic điều khiển.