3BSE018161R1 IC694MDL350 GE Mô-đun AC cách ly 16 điểm (bản sao)

2026-04-28T16:51:46+08:00

Nhà cung cấp: GE Fanuc
Loại: Mô-đun Đầu ra Rời rạc
Giá: 260.00

Tổng Quan Sản Phẩm

GE Fanuc IC694MDL350 hoạt động như một mô-đun đầu ra rời rạc mật độ cao cho nền tảng PLC PACSystems RX3i. Nó cung cấp 16 kênh đầu ra độc lập, cách ly, được thiết kế để điều khiển các thiết bị trường AC như bộ khởi động động cơ, van điện từ và đèn báo hiệu. Hoạt động ở điện áp danh định 120/240 VAC, mô-đun này đảm bảo sự tách biệt tín hiệu vượt trội, ngăn chặn nhiễu điện và vòng đất ảnh hưởng đến logic trên backplane. Chúng tôi cung cấp linh kiện này dưới dạng 100% Mới Nguyên Bản , được tối ưu hóa đặc biệt cho giao tiếp bus nối tiếp tốc độ cao trên cả hai loại bản mạch RX3i phổ quát và tiêu chuẩn.

Thông Số Kỹ Thuật

IC694MDL350 cung cấp khả năng chuyển mạch nguồn AC mạnh mẽ với các thông số kỹ thuật sau:

Mã Số Mô Hình: IC694MDL350

Tương Thích Hệ Thống: PACSystems RX3i (Yêu cầu Firmware 3.5 trở lên)

Số Điểm Đầu Ra: 16 Kênh Cách Ly

Điện Áp Định Mức: 120/240 Volt AC

Phạm Vi Điện Áp Đầu Ra: 74 đến 265 VAC (47 đến 63 Hz)

Dòng Điện Tối Đa: 2 Ampe mỗi điểm

Dòng Tải Tối Thiểu: 10 mA mỗi điểm

Dòng Khởi Động: 20 Ampe tối đa trong một chu kỳ

Thời Gian Phản Hồi: Tối đa 1/2 chu kỳ (Bật/Tắt)

Mức Tiêu Thụ Điện: 315 mA từ bus 5V trên backplane

Dòng Rò: Tối đa 2 mA

Giảm Áp: Tối đa 1.5 Volt

Nhiệt Độ Hoạt Động: 0°C đến +60°C

Kích Thước: Mô-đun RX3i khe đơn tiêu chuẩn

Lợi Ích Kỹ Thuật

IC694MDL350 đáp ứng các nhu cầu quan trọng về hiệu suất và bảo trì trong tự động hóa quy trình:

Cách Ly Giữa Các Kênh: 16 đầu ra cách ly cho phép mô-đun điều khiển các thiết bị trường được cấp nguồn từ các pha AC khác nhau hoặc nguồn điện khác nhau. Sự cách ly này ngăn chặn sự cố điện đơn lẻ lan truyền qua nhiều kênh, tăng đáng kể thời gian hoạt động tổng thể của hệ thống.

Chẩn Đoán CPU Thông Minh: Mô-đun liên tục giám sát trạng thái của khối đầu cuối phía trường. Nó báo cáo bất kỳ sai lệch đấu dây hoặc sự cố kết nối đầu cuối trực tiếp đến CPU RX3i, giúp người vận hành xác định và khắc phục lỗi qua giao diện phần mềm mà không cần kiểm tra thủ công.

Xử Lý Dòng Tăng Cao: Khả năng chịu dòng khởi động 20 Ampe trong một chu kỳ đầy đủ cho phép mô-đun xử lý các dòng khởi động cao cần thiết cho tải cảm ứng như contactor lớn và van điện từ. Độ bền này ngăn ngừa việc ngắt mạch không mong muốn và hao mòn linh kiện sớm.

Hiệu Suất Bus Nối Tiếp Tốc Độ Cao: Mô-đun sử dụng bus nối tiếp tốc độ cao RX3i. Điều này đảm bảo CPU cập nhật tất cả 16 trạng thái đầu ra trong một chu kỳ quét duy nhất, cung cấp thời gian phản hồi nhanh cần thiết cho các ứng dụng đóng gói và xử lý vật liệu đồng bộ.

Câu Hỏi Thường Gặp

H: Các khối đầu cuối nào tương thích với IC694MDL350?Đ: Mô-đun này yêu cầu một khối đầu cuối riêng biệt cho đấu dây trường. Bạn phải sử dụng các đầu nối IC694TBBX32 (kiểu hộp) hoặc IC693TBSX32 (kiểu lò xo). Lưu ý rằng khối đầu cuối được bán riêng biệt với mô-đun.

H: IC694MDL350 có hỗ trợ thay nóng không?Đ: Có. Kiến trúc PACSystems RX3i hỗ trợ việc cắm và rút nóng IC694MDL350. Điều này cho phép bạn thay thế mô-đun trong quá trình bảo trì mà không cần tắt toàn bộ giá PLC, giảm thiểu gián đoạn quy trình.

H: Có cầu chì bên trong để bảo vệ 16 kênh đầu ra không?Đ: Không, IC694MDL350 không có cầu chì bên trong. Kỹ sư nên cung cấp cầu chì bên ngoài cho mỗi điểm đầu ra hoặc nhóm để bảo vệ mô-đun và dây đấu trường khỏi các điều kiện quá dòng hoặc ngắn mạch.

H: Yêu cầu firmware tối thiểu cho CPU RX3i là gì?Đ: Để đảm bảo báo cáo chẩn đoán đầy đủ và tương thích bus tốc độ cao, bộ điều khiển RX3i của bạn phải chạy firmware phiên bản 3.5 trở lên. Sử dụng firmware cũ hơn có thể gây lỗi giao tiếp hoặc hạn chế khả năng chẩn đoán.