Card đầu vào 4-20mA Series 8C-TAIX51 Honeywell chính hãng

2026-04-27T09:43:09+08:00

Loại: Thu thập tín hiệu 4-20mA
Giá: 320.00

Tổng quan sản phẩm

Honeywell 8C-TAIX51 (Mã sản phẩm: 51306979-175) là Mô-đun Đầu vào Analog hiệu suất cao được thiết kế cho kiến trúc I/O Series 8. Mô-đun này cung cấp 16 kênh chuyên dụng để thu thập tín hiệu dòng điện 4-20 mA chính xác từ các bộ truyền trường. Nó tích hợp trực tiếp với bộ điều khiển Honeywell Experion PKS và C300, chuyển đổi các biến quá trình quan trọng thành giá trị số 16-bit. Chúng tôi cung cấp thiết bị này với trạng thái 100% Mới và Chính hãng, có cấu hình IOTA không dự phòng giúp giám sát quá trình với độ chính xác cao và chi phí hiệu quả.

Thông số kỹ thuật

8C-TAIX51 cung cấp tốc độ quét cao và điều chỉnh tín hiệu mạnh mẽ cho môi trường tự động hóa công nghiệp.

Danh mục | Thông số
Kênh đầu vào | 16 kênh
Loại đầu vào | Dòng điện (chỉ 4-20 mA)
Độ phân giải A/D | 16-bit
Tốc độ quét đầu vào | 50 ms
Độ chính xác | ±0.1% FS điển hình
Khả năng loại bỏ chế độ chung | 70 dB (dc đến 60 Hz)
Độ nhiễu chéo | -60 dB (kênh này sang kênh khác)
Điện áp đầu vào tối đa | ±30 Volt
Nhiệt độ hoạt động | –40°C đến +70°C
Kích thước | 4.1 cm x 18.6 cm x 12.9 cm
Trọng lượng | 0.26 kg đến 0.3 kg

Ưu điểm kỹ thuật

Thu nhận tín hiệu nhanh: Tốc độ quét đầu vào 50 ms đảm bảo bộ điều khiển nhận dữ liệu thời gian thực từ hiện trường. Tốc độ này cho phép vòng điều khiển chặt chẽ hơn trong các quá trình động như giám sát tua-bin hoặc phản ứng hóa học.

Độ chính xác phân giải cao: Bộ chuyển đổi A/D 16-bit cung cấp độ chi tiết xuất sắc, cho phép hệ thống phát hiện những thay đổi nhỏ trong tín hiệu 4-20 mA. Độ chính xác này giảm thiểu sai số đo và cải thiện năng suất sản phẩm tổng thể.

Khả năng chống nhiễu vượt trội: Với tỷ lệ loại bỏ chế độ chung (CMRR) 70 dB, 8C-TAIX51 hiệu quả lọc nhiễu điện công nghiệp. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn tín hiệu ngay cả khi cáp hiện trường chạy gần thiết bị điện áp cao hoặc động cơ.

Thiết kế nhỏ gọn không dự phòng: Yêu cầu lắp đặt IOTA 6 inch và trọng lượng nhẹ (0.26 kg) làm cho nó là lựa chọn lý tưởng cho tủ có không gian hạn chế, nơi không cần dự phòng, giúp giảm đáng kể chi phí phần cứng.

Chịu được môi trường khắc nghiệt: Mô-đun hoạt động trong dải nhiệt độ cực đoan từ -40°C đến +70°C. Các biện pháp bảo vệ tiêu chuẩn chống lại các tác nhân môi trường đảm bảo độ tin cậy lâu dài trong nhà máy lọc dầu và nhà máy điện.

Câu hỏi thường gặp

1. 8C-TAIX51 có hỗ trợ đầu vào mili-volt hoặc nhiệt điện không?

8C-TAIX51 51306979-175 tập trung riêng vào vòng dòng điện 4-20 mA. Đối với nguồn nhiệt điện hoặc mili-volt thấp, bạn nên chọn phiên bản đầu vào T/C chuyên dụng của các mô-đun Series 8 để đảm bảo bù mối nối lạnh chính xác.

2. Tôi có thể lắp mô-đun này trên IOTA dự phòng không?

8C-TAIX51 được thiết kế cho ứng dụng không dự phòng. Nó thường được lắp trên IOTA không dự phòng 6 inch. Đối với các vòng quan trọng cần khả năng chuyển đổi dự phòng, nên sử dụng mô-đun có khả năng dự phòng và IOTA tương ứng.

3. Mô-đun này có thể thay nóng không?

Có. Giống như hầu hết các thành phần I/O Series 8 của Honeywell, 8C-TAIX51 hỗ trợ thay nóng. Bạn có thể tháo và thay thế mô-đun mà không cần ngắt kết nối dây hiện trường hoặc tắt toàn bộ giá I/O.

4. Thời gian bảo hành tiêu chuẩn cho thiết bị mới là bao lâu?

Chúng tôi cung cấp bảo hành 12 tháng cho tất cả các mô-đun 8C-TAIX51 Mới và Chính hãng. Mỗi thiết bị được kiểm tra nghiêm ngặt tại nhà máy để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của Honeywell trước khi giao hàng.